## Genel

DigitalSTROM uygulama havalandırma kontrolü ile havalandırma ve devridaim ünitelerinin ayarlarını ayrı odalarda veya tüm dairede yapılandırabilirsiniz. Bunu yaparken, havalandırma seviyelerinin sayısını kullanılan havalandırma ünitelerine ayarlar, ev havalandırmasının otomatik davranışını tanımlar veya tuvalet havalandırması gibi sıkça ortaya çıkan uygulamaları ayarlarsınız.

Akıllı telefon veya oda kontrol paneli ile çalışırken seçimi sınırlandırmak için mevcut havalandırma seviyelerinin sayısı gerekir.

## Ön şartlar

- Havalandırma ve devridaim ünitelerini çalıştırabilmek için, ilgili devrede en az bir dSM12 gerekir.

## Sekme, genel bakış '

Genel bakış, bir bakışta havalandırma ve devridaim ünitelerinin mevcut durumunu gösterir.

Apartman altında, dijital havalandırma sistemine bağlı ve bağlı böyle bir sisteminiz varsa, ev havalandırma seviyesi görüntülenir.

Odalar altında, havalandırma ve / veya devridaim üniteleri monte edilmiş odaları ve seçilen yoğunluk seviyesini göreceksiniz.

Hatalar ve servis bilgi istemleriyle ilgili notlar Mesajlar ve Olaylar altında görünür.

## Binici, oda bazlı havalandırma ve sirkülasyon havası

Bu sekme, odaya monte edilmiş havalandırma veya devridaim üniteleri için mevcut seviyeleri tanımlar. Aşağıdaki ayar seçeneklerine sahipsiniz:

- Havalandırma kapatılabilir: Havalandırma sisteminin bağlı olan aktüatör terminali üzerinden tamamen kapatılıp kapatılamayacağını veya her zaman minimum seviyede çalışıp çalışmayacağını tanımlar.
- Kullanılabilir havalandırma seviyeleri: Burada, kurulu cihazlarınız tarafından belirtilen havalandırma seviyesi sayısını ayarlayın. Maksimum 4 havalandırma seviyesi seçilebilir.

Takviye modu ayarları: Havalandırma, kontroller aracılığıyla bir çalıştırma moduna ayarlanabilir. Bu, en yüksek havalandırma seviyesini etkinleştirir ve önceden belirlenen bir süre geçtikten sonra normal havalandırma seviyesini otomatik olarak sıfırlar.

- Takviye zamanlayıcısını daima en yüksek seviye için etkinleştirin: Bu seçeneği belirlerseniz, en yüksek havalandırma seviyesi kalıcı olarak ayarlanamaz. Bu nedenle en yüksek seviye yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilir ve örneğin, enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.
- Yükseltme Modunu Normal'e Sıfırla: Bu, Yükseltme modunun süresini belirler
- Takviye modundan sonra normal seviye: Burada Takviye modu sona erdikten sonra seçilecek havalandırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

## Rider, ev havalandırması

Bir aktüatör terminali 'ev havalandırma' renk grubuna ayarlanmışsa, bu sekme otomatik olarak görüntülenir. Bu, bağlı bir havalandırma biriminin havalandırma seviyelerinin doğrudan digitalSTROM ortamından kontrol edilmesini sağlar. Yokluğunda kontrol, artırma modu ve dairede yüksek nemde havalandırmadaki artış, bu uygulamadan otomatik olarak alınır. Kullanıcı, istenen oda seviyesini istediği zaman bağlı oda kontrol üniteleri veya Climate Control Smartphone App ile manuel olarak seçebilir. Ayrıca, havalandırma seviyeleri sunucu uygulamalarında da seçilebilir; Bir zamanlayıcı tanımlamak için

Ek olarak, bir hastalık yanıtı. İlgili sensörler bağlandı ve yapılandırıldıysa, gerekli bakım gösterilir. Bozulma ve bakım sinyali ayrıca sunucu uygulamalarında bir tetikleyici olarak da kullanılabilir; bir push bildirimi göndermek için.

Ev havalandırma sekmesinde havalandırma sistemi ve havalandırma davranışı için gerekli ayarları yapabilirsiniz:

### havalandırma sistemi

Ayarlar, bağlı aktüatör terminalinin hangi havalandırma seviyelerinin karşılık geldiğini tanımlar. havalandırma sistemi tarafından desteklenir ve kullanıcının kontrol seçeneklerini bu seviyelerle sınırlandırır.

- Havalandırma kapatılabilir: Havalandırma sisteminin bağlı olan aktüatör terminali üzerinden tamamen kapatılıp kapatılamayacağını veya her zaman minimum seviyede çalışıp çalışmayacağını tanımlar.
- Mevcut havalandırma seviyeleri: Burada sistem tarafından belirtilen havalandırma seviyelerini ayarlayın. Maksimum 4 havalandırma seviyesi seçilebilir.
- Havalandırma Üniteleri: Ev havalandırması için yapılandırılmış olan havalandırma ünitelerini görüntüler.
- Hata sensörü: Havalandırma sistemi bir hata sinyali verirse, bir SW-UMR veya bir SW-AKM yoluyla okunabilir. Sensör işlevi, cihaz özelliklerinde Ventilasyon grubunda bir hata olarak tanımlanmalıdır.
- Bakım sensörü: Havalandırma sistemi bir bakım sinyali veriyorsa, bir SW-UMR veya bir SW-AKM aracılığıyla okunabilir. Cihaz özelliklerinde, sensör fonksiyonu Ventilasyon grubunda bakım olarak tanımlanmalıdır.

### Havalandırmanın Davranışı:

Bu ayarlar, çalışma sırasındaki havalandırma seviyelerinin davranışını tanımlar. Aşağıdaki seçenekler seçilebilir.

- Varlıkta normal seviye: Burada varlığın serbest bırakılacağı seviyeyi ayarlayın.
- Artırma modunu aşağıdakilerden sonra normal seviyeye sıfırlayın: Havalandırma, kontroller aracılığıyla bir artırma moduna ayarlanabilir. Bu, en yüksek havalandırma seviyesini etkinleştirir ve burada belirtilen süreden sonra normal havalandırma seviyesini otomatik olarak sıfırlar.
- Her zaman Boost zamanlayıcıyı en yüksek seviye için etkinleştirin: Bu seçenek ayarlanmışsa, en yüksek havalandırma seviyesi enerji tasarrufu sağlayacak şekilde kalıcı olarak ayarlanamaz. Yalnızca en yüksek seviyeyi sınırlı bir süre için etkinleştiren yalnızca yükseltme modu kullanılabilir.
- Yokluğunda ventilasyonu azaltın: Bu ayar, yokluğunda hangi havalandırma seviyesinin ayarlanması gerektiğini tanımlar.
- Nem, aşağıdaki değerlerden yüksekse en yüksek seviyeyi ayarlayın: Tanımlanan nem aşıldığında, en yüksek havalandırma seviyesi otomatik olarak daha yoğun şekilde havalandırılacak şekilde ayarlanır. İç mekanlarda mevcut olan tüm nem sensörleri dikkate alınır.

## Rider 'otomatik havalandırma'

Bu sekmede, havalandırma ünitesi bulunan odalar için otomatik bir havalandırma ayarlanabilir. Havalandırma otomatik olarak açılabilir

- odadaki ışık yanıyor
- Odadaki bir hareket dedektörü tetikler
- odadaki belirli bir nem sınırı aşıldı

Böylece havalandırma önceden belirlenmiş bir süre için etkinleştirilir. Otomatik, günün belirli bir periyoduyla da sınırlandırılabilir, böylece havalandırma; Geceleri otomatik olarak başlamıyor.

Her oda için aşağıdaki ayarları yapabilir ve sonra kaydedebilirsiniz:

- Aktif havalandırma seviyesi: Burada ventilasyonun çalışacağı havalandırma seviyesini seçersiniz.
- Süre: Burada, deklanşör tekrar devre dışı kaldıktan sonra, ventilasyonun seçilen seviyede ne kadar süreyle çalışması gerektiğini seçersiniz. Süre geçtikten sonra, önceden ayarlanan seviye tekrar aktif hale gelir.
- Tetik: Burada hangi tetikleyicilerin ventilasyonu başlatması gerektiğini seçersiniz. Lütfen yalnızca digitalSTROM kurulumunuzda bulunan tetikleyicileri seçebileceğinizi unutmayın:

- Odadaki ışık (odada dijitalSTROM aydınlatma kontrolü gerekir)
- Odadaki hareket (odadaki bir digitalSTROM hareket sensörü gerektirir)
- Aşağıdaki ayar seçenekleriyle nem sınırının aşılması (odada dijitalSTROM nem sensörü gerektirir):

- % Bağıl nemde limit

- Aktif zaman penceresi: Burada asistanın aktif olacağı bir gün içindeki süreyi tanımlarsınız. Bunu ile yapabilirsin Bir vantilatörün gece açılmasını ve istenmeyen sesler çıkarmasını önleyin.

Otomatik, bir oda için 'Aktif' sütunundaki onay işaretini kaldırarak kapatılabilir.