## Algemeen

Met de digitalSTROM app Klimaatsturing stelt u eenvoudig uw verwarming naar wens in. Met enkele kliks configureert u de gedragingen in de individuele kamers, stelt u de gewenste temperaturen voor de verschillende programma's in en regelt de tijdprofielen voor de nachtafkoeling en het gebruik van de kamer. digitalSTROM regelt dan automatisch de door u gewenste temperatuur.

Naast de gebruikelijke verwarmingssystemen worden de omschakelwerking van warm naar koud water (passieve koeling) en de werking van koeling met koelinstallaties ondersteund.

Als eerste worden de blauwe digitalSTROM klimaat kroonstenen en de temperatuursensoren (bv de digitalSTROM kamersensor iSense200) ingebouwd. Als alternatief kunnen ook geselecteerde draadloze ENOcean apparaten toegepast worden.

U kunt het uitlezen van de huidige temperaturen en het wijzigen van de doeltemperaturen op uw smartphone eenvoudig definiëren, aanpassen en regelen met de dS Smart Home-app

## Vereisten

1. De temperatuur sensoren zijn ingebouwd en aan de juiste kamer toegewezen.
2. De verwarmingsactoren (ventielen) zijn ingebouwd en aan de juiste kamer toegewezen. Hierna wordt het type van het aansloten verwarmingssysteem (bv radiator, vloer of wandverwarming) in de dialoog Apparaat eigenschappen gedefinieerd.
3. Om de verwarming volledig te kunnen gebruiken verbindt u de digitalSTROM server met uw mijn.digitalSTROM account. Deze verbinding stelt u in in de mijn.digitalSTROM server App.
4. Een hydrolische herverdeling moet in het verwarmingssyteem doorgevoerd worden waarmee de warmwaterdoorstroming door het verwarmingselement optimaal ingesteld is. Dit wordt normaliter door de verwarmingsinstalleur bij de inbedrijfsname gedaan.

## Mogelijkheden

De digitalSTROM App Klimaat sturing biedt u een infrastructuur die de ingebouwde kamertemperatuur sensoren en aktoren (ventielen, koel apparatuur) intelligent koppelt en via de kamerregeling aanstuurt. De temperaturen worden voor verschillende programma's naar wens ingesteld en naar behoefte gekozen.

In normale bedrijfsmodus kiest u gemakkelijk tussen de beide programma's Comfort en Eco.

Om energie te besparen kunt u:

- 's Nachts de gehele woning met de tijdschakelfunctie in het Nacht programma zetten
- de kamer bij afwezigheid naar het programma Koel omschakelen
- Schakel, voordat u terugkeert, de verwarming terug naar de normale werking (Eco- of Comfort-modus) met behulp van de smartphone-app
- Niet gebruikte kamers in het programma Koel zetten (met de functie Kamerverlaging of handmatig of automatisch met de tijdschakelfunctie)
- Uw verwarming in Vakantie zetten. Uw vakantie plant u eenvoudig in de server App Aanwezigheidssimulator.

De gewenste temperatuur voor elk van de vijf bedrijfsmodi Comfort, Eco, Koel, Nacht en Vakantie kan via de App Klimaat sturingin de digitalSTROM configurator of de dS Smart Home App op uw smartphone ingesteld worden.

Om maximaal energie te besparen kiest de digitalSTROM verwarming altijd de laagst of hoogst mogelijke temperatuur afhankelijk of de installatie in verwarmings modus of koel modus is. Bijvoorbeeld in verwarmings modus: wordt in een kamer handmatig de kamerverlaging (Modus Koel) met 19° gekozen ,dan blijft gedurende de nachtverlaging naar 20° de modus Koel actief.

De sturing ondersteunt verwarmingssystemen met omschakeling (bv. warmtepompen). Voor het koelen in de zomer stroomt koud water en in de winter om te verwarmen warm water door het klimaatsysteem. Via een signaal uit het verwarmingssysteem wisselt de klimaatsturing automatisch van het programma "Koelen" en bedient de ventielen. Het koelen kan naar wens in een kamer handmatig of ook via een minimale kamertemperatuur ook automatisch worden geregeld.

Ook wordt de koelmodus met actieve koeling apparaten ondersteund. Daarvoor staan de bedrijfsmodi Comfort, Eco, Ongebruikt,Nacht en Vakantie ter beschikking, hiervoor kan gewenste temperatuur per kamer gedefinieerd worden.

## Register "overzicht"

In het Overzicht ziet u de momentele toetand van uw verwarming in één blik

Bij Woning wordt de status van de klimaat sturing (verwarmen, koelen uitgeschakeld) getoond en kiest u voor het normale programma (Comfort of Eco). Deze is in de verwarming stand actief zolang de nacht- of kamerverlaging niet aktief is of u kiest voor op Vakantie.

Bij Kamers word de Momentele temperatuur, de Ingestelde temperatuur en de Huidige programma voor uw kamer getoond. De kolom Kamerverlaging resp. Kamer koelen tonen of deze optie is ingeschakeld.

Let op dat instructies voor storingen en configuratie fouten onder Beveiligingsmeldingen getoond worden.

## Groep "algemene instellingen"

Onder Algemene instellingen kunt u de volgende parameters instellen:

- Temperatuur regeling ingeschakeld of uitgeschakeld : is de regeling ingeschakeld, dan wordt de temperatuur voor de kamers geregeld conform de ingestelde modus. De omschakeling tussen koelen en verwarmen wordt zoals hieronder ‚Methode voor omschakeling verwarmen/koelen’ beschreven automatisch uitgevoerd. Wanneer er ook koeling apparaten geinstalleerd zijn kan er ook handmatig tussen alleen verwarmen en alleen koelen gekozen worden. Deze instelling heft alle automatische schakelingen op en dient daarom alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor tests, te worden geselecteerd. Indien de temperatuur regeling uitgeschakeld, wordt, worden alle verwarmings actoren uitgeschakeld en ventielen gesloten.Hiermee bespaart u energie. De kamertemperatuur wordt ook bij uitgeschakelde verwarming geregistreerd en is toegankelijk via de dS Smart Home App op de Smartphone om uitgelezen te worden. Let ook op de onderstaande informatie.
- Met de instellingPassieve koeling wordt gedefinieerd of de installatie het omschakelen van warm naar koud water ondersteund. Zodra Passieve koeling beschikbaar gekozen is, verschijnt aanvullend het register Passieve koeling.
- Methode voor omschakeling verwarmen / koelen: Ondersteunt de installatie de omschakeling van warm naar koud water dan kan het omschakelsing voor de verwarming of koel modus via zowel een gebouwenmanagementsysteem via de digitalSTROM Gateway ontvangen worden of via een sensorkroonsteen met de sensorfunctie omschakelen verwarmen / koelen geconfigureerd worden. Hierdoor wordt de omschakeling direct door het verwarmingssyteem gestuurd.Beschikt de installatie over koel apparatuur, ondersteunt geen passieve koeling, dan kan ook datum gestuurd of op basis van een temperatuur grens (temperatuurgrens van de buitentemperatuur) omgeschakeld worden. Deze schakelmogelijkheden stelt u via de knop ‚Configureren’ in.
- Temperatuurinstellingen van kamerbedieningstoestellen behouden: Hier bepaalt u of wijzigingen van de streeftemperatuur van een kamer via een kamerbedieningstoestel permanent moeten worden opgeslagen of alleen tot de volgende moduswijziging. Bij gebruik van de <I>dS Smart Home wordt de instelling in het ad-hocdialoogvenster hier ook door beïnvloed, maar deze wordt altijd permanent opgeslagen in het bewerkingsdialoogvenster.

Bij de Kamerinstellingen wordt het soort verwarming van uw kamers vastgelegd en de daar bijbehorende kamersensoren en kroonstenen/aktoren.

U kunt de volgende modes kiezen (dubbelklikken op de gewenste kamer):

1. Uit - geen regeling actief: De kamer wordt niet geregeld, wat betekent dat eventuele verwarmingskleppen gesloten blijven. Als je een temperatuursensor in de kamer hebt, wordt de huidige kamertemperatuur alsnog weergegeven in de dS Smart Homeapp. Let ook op de Notes hieronder!
2. Radiator: De kamer beschikt zowel over een temperatuursensor als over minstens één verwarmingsactor.
3. Vloerverwarming: De kamer beschikt over een temperatuursensor em eem vloer of wandverwarming met minstens één verwarmingsactor
4. Ventiel instelling volgt een referentiekamer: De kamer beschikt over een verwarmingsaktor echter niet over een temperatuursensor. In deze modus volt de ventiel instelling de waarde in een aanliggende kamer (referentiekamer) en word daarbij identiek ingesteld. Hiervoor moet een referentiekamer worden gekozen. Optioneel kan er een Offset gedefinieerd worden. Voorbeeld: Wordt de kamer alleen met een warmwaterventiel bedient worden dan stelt u een Offset in van -50%. Het bereik van de Offset ligt hierbij tussen -100% (Verwarming in de kamer uitgeschakeld) tot +300%, wat de viervoudige ventiel instelling inhoudt ten opzichte van de referentiekamer.
5. Vooringestelde temperatuurinstellingen toepassen: Wanneer er geen temperatuursensor of referentiekamer beschikbaar is kan voor ieder termperatuur programma een vaste instelling voor de ventielen ingesteld worden. Daarmee worden de ventielen bijvoorbeeld bij aanwezigheid geheel geopend en 's nachts of bij afwezigheid gesloten..
6. Automatisch:Bij deze optie wordt het aangesloten apparaat automatisch herkent en de bedrijfmodus overeenkomstig ingesteld. Let echter op, dat u het aangesloten apparaat in register Hardware onder Apparaat eigenschappen moet definiëren. Deze bedrijfmodus is dan de standaardinstelling van uw verwarmingsregeling.

Voor de programma's 2 tot 4 en 6 kunt u tevens de Ventielinstelling voor nood definiëren. Bijvoorbeeld: Valt in een kamer de temperatuursensor uit en daar mee de regeling dan wordt uw verwarming in het noodbedrijf gezet en de door u gekozen ventielinstellingen uitgevoerd. Daarme wordt de kamer alsnog verwarmt echter niet meer op temperatuur geregeld.

## Register "Verwarming"

Naast specifieke instellingen voor de verwarming kunt u hier voor alle kamers de standaardterperaturen in graden Celsius voor de vijf programma's Comfort, Eco, Koel, Nacht en Vakantie definieren. Is de gekozen kamer in de modus Voorgedefinieerde ventielinstellingen toepassen, dan kiest in plaats van de temperatuur de gewenste ventielstand voor de opening (0% tot 100 %).

Indien nodig kunt u de voorkeursmodus in normaal bedrijf (Modus Comfort of Eco) en de kamerverlaging (Modus Koell) handmatig in- of uitschakelen voor individuele kamers.

U kunt deze instellingen ook gemakkelijk maken in de dS Smart Home App op uw smartphone doorlingedrukt op het temperatuurtegel te houden.

De Instelllingen voor verwarming bevatten de volgende parameters:

- Onder Gedrag bij afwezigheid kiest u of de kamer bij het bevestigen van Woning verlaten automatisch in de modus Koel gezet moet worden. Deze optie is energiebesparend, wanneer de kamers over radiatoren beschikken of wanneer het gebouw slect geisoleerd is. Bij goed geisoleerde gebouwen wordt deze optie niet aanbevolen. Het tijdstip van de verwarmingstart kunt u met de Klimaat regeling App op de smartphone eenvoudig en makkelijk instellen.
- Tijdens uw vakantie wordt de temperatuur in uw appartement verlaagd. Mocht u na uw vakantie toch weer terug willen naar een aangenaam warm appartement, dan kunt u voor uw terugkeer de verwarming op normaal bedrijf zetten. U kunt uw vakantie plannen in de appAanwezigheidssimulatiein de digitalSTROM Configurator.

## Register "Koeling"

Wanneer de installatie over koel apparatuur beschikt wordt automatisch dit register getoond. Hier definieert u de doeltemperaturen voor de koeling in de zomer. U heeft identieke instelmogelijkheden zoals in de verwarming modus in de winter en gelden eveneens voor de koeling modus in de zomer.

## Register ,Passieve koeling'

Indien de Passieve koeling in het register algemene instellingen als beschikbaar geconfigureerd dan wordt verschijnt deze automatisch. De instellingen voor de koeling modus in de zomer worden hier getoond en geconfigureerd.

De omschakeling tussen verwarmen en koelen kan zowel een gebouwenmanagement systeem via de digitalSTROM gateway of via een sensor kroonsteen met de sensorfunctie Omschakeling verwarmen/koelen plaatsvinden. De parameter "verwrmen/koelenomschakelen door" toont of de laatste omschakeling door een gebouwen managementsysteem of een sensor kroonsteen uitgevoerd werd. Wordt er een sensor kroonsteem toegepast dan wordt onder Sensor omschakeling verwarmen/koelen de overeenkomstige kroonsteen uitgevoerd. Daarnaast kan de totale verwarming ook via een sensor kroonsteen uitgeschakeld worden. Daarbij wordt de gebruikte kroonsteen met de sensorfunctieVerwarming in/uitgeschakeld bij parameter Sensor verwarming aan/uit getoond.

Let op alstublieft dat deze informatie pas na de eerste omschakeling ter beschikking is.

In de Kamerinstellingen kan voor iedere kamer de minimale temperatuur ingesteld worden. Komt de temperatuur hier onder dan schakelt de koeling automatisch uit in dese kamer. In de kolom Kamer koelen kan de koeling uit handmatig uitgeschakeld worden.

## Register "Tijdprofiel"

Hier kunt u Tijdprofielen voor de nacht- en kamerverlaging definiëren, die de kamertemperatuur automatisch verlagen en daarme actief energie besparen.

Nachstand voor verwarming / koelen configureren: Met deze optie kunt u de temperatuur voor de hele woning verlagen (Modus Nacht). Hierbij kunnen we in de respectievelijke verwarmings modus en koel modus met klimaat apparaten verschillende profielen worden gedefinieerd.

- De nachtverlaging kunt u onder Kamer voor Iedere Nacht of voor 's nachts doordeweeks en in het weekend voor de gehele woning definiëren.
- De nachtverlaging kunt u ook Individueell voor iedere individuele dag instellen.
- Wanneer u reeds gedefinieerde tijdprofielen voor de nachtverlaging wilt aanpassen dan kunt u heel eenvoudig de Nachtverlaging terugzetten en de tijden opnieuw configureren.

Nachtverlaging configureren: Met deze optie kunt u de temperatuur van een enkele kamer verlagen. Gebruikt u bijvoorbeeld een kamer alleen in het weekend dan kan de kamer op weekdagen verlaagd worden. Tijdens de verwarming wordt de kamer dan in de modus Kühl en tijdens koeling met klimaat apparaten in de modus ongebruikt ingesteld.

- De kamerverlaging kunt u onder Kamer voor Dagelijke of voor weekdagen / Weekend definiëren.
- De kamerverlaging kunt u ook Individueel voor iedere individuele dag instellen.
- Wanneer u reeds gedefinieerde tijdprofielen voor de kamerverlaging wilt aanpassen dan kunt u heel eenvoudig de Kamerverlaging terugzetten en de tijden opnieuw configureren.

Heeft u zowel tijdprofielen voor de Nachtverlaging als voor de Kamerverlaging gedefinieerd dan wordt de kamer altijd naar de laagste temperatuur verlaagd.

Uw tijdprofielen worden in de grafiek met brede balken gevisualiseerd.

## Opmerkingen:

- Wanneer u de verwarmingsregeling uitschakelt dan worden de uitgangen van de blauwe digitalSTROM kroonstenen uitgeschakeld. Zijn de aangesloten ventielen van het type "stroomloos open (NO), dan circuleert het water in uw verwarmingssysteem ononderbroken. Verzeker u ervan dat de verwarming of de circulatiepomp uitgeschakeld is. Wanneer u hier over vragen heeft neem dan contact op met uw verwarming specialist.
- Bij gedeactiveerde temperatuur wordt in de digitalSTROM kroonstenen automatisch de ventielbescherming geactiveerd. Hiervoor verkalken de ventielen niet, ze worden wekelijks eenmalig geopend.
- De instellingen voor Kamerverlaging of Kamer koelen kunt u ook in de andere server apps (Bv. Event Responder of Persoonlijke acties) configureren. Zo kan bijvoorbeeld bij het oproepen van Deep-off de kamerverlaging ingeschakeld worden en bij het inschakeling van de verlichting weer uitgeschakeld worden.
- Om de verwarming goed te laten functioneren, moeten de servoactoren (BL-KM200 of BL-KM300) worden toegewezen aan verwarmingsgroep Temperatuurregeling en het vermogen moet worden ingesteld opPulsbreedtemodulatie (PWM) Dit wordt ingesteld in tabblad Hardware onder Apparaateigenschappen bewerken.
- Als de installatie de omschakeling van warm naar koud water ondersteunt, wordt het vermogen van de actuatoren (BL-KM200 of BL-KM300) automatisch omgeschakeld naar geschakeld . Deze instelling is vereist voor regeling zonder temperatuurregeling. Als het systeem later weer overschakelt naar de verwarmingsmodus, worden de aandrijvingen automatisch op PWM gereset.