## Ogólne

Za pomocą aplikacji digitalSTROM można łatwo i szybko ustalić reakcję wykrywaczy ruchu. W tym celu należy najpierw skonfigurować zastosowane kostki do automatyki jako wykrywacze ruchu i przypisać je do żądanego pomieszczenia. Następnie należy ustalić żądaną reakcję dla każdego pomieszczenia. Istnieje możliwość wyboru trybu spośród wstępnie określonych trybów wykrywacza ruchu w celu optymalnego sterowania np. oświetleniem zewnętrznym lub oświetleniem na korytarzu. Opcjonalnie wykrywacz ruchu może również w czasie nieobecności użytkownika włączyć funkcję alarmową, co zapewnia dodatkową ochronę domu.

Zasadniczo po wykryciu ruchu załącza się ustawienie oświetlenia 1 i wyłącza się, gdy w określonym wstępnie przedziale czasu nie zostanie wykryty kolejny ruch. Podczas wyłączania światło przez 1 minutę stopniowo zmniejsza swą intensywność, aby ciemność nie nastała gwałtownie.

Jeżeli w jednym pomieszczeniu jest zainstalowanych kilka wykrywaczy ruchu, są one połączone i oświetlenie załącza się w wyniku wykrycia pierwszego ruchu i gaśnie, gdy wykrywacz ruchu nie będzie wykrywał już żadnego ruchu.

## Warunki wstępne

Przed konfiguracją wykrywacza ruchu podłącza się kostkę do automatyki (SW-AKM220) zgodnie z instrukcją montażu do wyjścia przełączającego 230 V zwykłego wykrywacza ruchu. Zaleca się ustawienie opóźnienia wyłączenia wykrywacza ruchu na wartość minimalną (np. 15 sekund), aby na podstawie niego można było efektywnie ustawić żądane opóźnienie w tej aplikacji i w razie potrzeby je dostosować.

## Ustawianie właściwości urządzenia

Ta opcja pomocnicza ustawiania ułatwia instalację i zawiera wybrane właściwości konfiguratora. W zestawieniu urządzeń są wyświetlane wszystkie urządzenia, które można skonfigurować jako wykrywacze ruchu (tryb aplikacji) lub które są już odpowiednio ustawione. Dodatkowo są wymienione także urządzenia skonfigurowane jako czujniki zmierzchu, ponieważ można je stosować do sterowania oświetleniem.

Należy wybrać żądane urządzenia i kliknąć "Edytuj właściwości urządzenia". We właściwościach urządzenia można dokonać następujących ustawień:

- Nazwa: nazwa urządzenia
- Pomieszczenie: określa pomieszczenie, w którym aktywny jest wykrywacz ruchu
- Funkcja czujnika:

- Tryb aplikacji: urządzenie jest konfigurowane przez aplikacje, np. Obsługa zdarzeń
- Wykrywacz ruchu: urządzenie jest wykrywaczem ruchu
- Zmierzch: urządzenie jest czujnikiem zmierzchu

- Wejście:

- Standardowe: wyjście przełączające wykrywacza ruchu jest zamknięte, gdy zostanie wykryty ruch
- Odwrócone: wyjście przełączające wykrywacza ruchu jest otwarte, gdy zostanie wykryty ruch

- Opóźnienie wyłączenia: określa opóźnienie, z którym kostka do automatyki przekazuje sygnał wyłączonego czujnika do serwera. Ta wartość powinna wynosić co najmniej 1 minutę.

Wskazówka: jeżeli na liście jest kilka nieznanych urządzeń i użytkownik nie zna właściwego dSID, w konfiguratorze digitalSTROM, w zakładce "Sprzęt" można skorzystać z funkcji "Identyfikacja urządzenia", aby zidentyfikować wyzwalający wykrywacz ruchu i odpowiednio go nazwać.

## Ustawianie trybu wykrywacza ruchu

W zakładce "Tryb wykrywacza ruchu" jest dostępna lista wyboru zawierająca wszystkie pomieszczenia, które są wyposażone w wykrywacze ruchu i mogą być za ich pomocą obsługiwane. W zestawieniu widoczny jest dla każdego pomieszczenia ustawiony tryb wraz z ustawieniami zmierzchu, trybu alarmu i automatycznego wyłączania.

Za pomocą opcji "Edytuj ustawienia" można w łatwy sposób ustawić reakcję wykrywacza ruchu. Do wyboru są następujące opcje:

- Tryb: określa zakres zastosowania wykrywacza ruchu i ustawia automatycznie sposób jego działania dla odpowiedniego otoczenia.

- Oświetlenie korytarza
- Oświetlenie piwnicy
- Oświetlenie klatki schodowej
- Oświetlenie zewnętrzne
- Automatyczne wyłączenie
- Tryb rozszerzony

Oprócz czterech obszarów zastosowania: korytarz, piwnica, klatka schodowa i obszar zewnętrzny, światło może być również tylko wyłączane (wyłączenie automatyczne). W trybie rozszerzonym aplikacja nie przeprowadza żadnej czynności, za pomocą której można skonfigurować żądaną reakcję w aplikacji Obsługa zdarzeń. Dzięki temu możliwe jest również realizowanie zaawansowanych żądań z warunkami (np. w nocy między godziną 23 a 6 włączanie tylko przyciemnionego światła). Dokładne reakcje w różnych trybach opisane są w oknie dialogowym w punkcie "Opis".

- Licht nur bei Dunkelheit einschalten: Falls das Licht nur bei Dunkelheit eingeschaltet werden soll, kann über diese Option ein Sonnenstand oder ein Dämmerungs-Sensor als Entscheidungs-Kriterium definiert werden. Beim Sonnenstand kann das Einschalten für die Zeiten zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang oder zwischen Abend- und Morgendämmerung gewählt werden. Zusätzlich kann die Zeit um eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang verlängert werden, falls der Raum in den Randstunden zu dunkel ist. Sollten Sie über einen Dämmerungs-Sensor verfügen, kann anstelle des Sonnenstands auch die Dämmerungs-Information dieses Sensors ausgewertet werden.
- Podczas nieobecności włączaj funkcję alarmową: jeżeli został aktywowany przycisk "Wychodzę", aplikacja przełącza się automatycznie na funkcję alarmową i zamiast włączenia światła wywołuje "Alarm 1". Ten alarm można wykorzystać, aby w aplikacjach serwerowych, takich jak Obsługa zdarzeń lub Powiadomienie na Twittera, włączyć światło w całym domu, wysłać zdjęcie przez kamerę internetową lub wysłać wiadomość Tweet. Alarm jest automatycznie anulowany, jeśli ruch przestanie być wykrywany.
- Automatycznie wyłączaj ręcznie włączone światło: jeżeli wykrywacz ruchu nie obejmuje całego pomieszczenia, oświetlenie można włączyć także przyciskiem i nie zostanie ono wyłączone przez wykrywacz ruchu. Przy tym ustawieniu oświetlenie zostanie wyłączone w każdym przypadku po upływie określonego czasu (podobnie jak w przypadku funkcji automatycznego wyłączenia).
- Dodatkowa zwłoka wyłączenia po wyłączeniu wykrywacza ruchu: zwłokę wyłączenia jest sumą trzech czasów: czasu zdefiniowanego w wykrywaczu ruchu, zwłoki skonfigurowanej w kostce do automatyki (typowo 1 minuta) oraz tej dodatkowej zwłoki. Jeżeli czasy wykrywacza ruchu i kostki zaciskowej są zbyt krótkie, można tutaj wprowadzić dodatkową zwłokę, aby pomieszczenie było oświetlane dłużej także bez wykrycia ruchu.

Po dokonaniu żądanych ustawień należy je zapisać i aktywować za pomocą polecenia "Zapisz".

## Uwagi:

- Stan wszystkich wykrywaczy ruchu w jednym pomieszczeniu jest prezentowany łącznie jako stan pomieszczenia. Można go wykorzystać w aplikacjach serwerowych, np. Obsługa zdarzeń, w celu wywołania dalszych działań lub określenia dodatkowych warunków.
- Zwłoka wyłączenia składa się z trzech wartości:

- Zwłoka wykrywacza ruchu, którą ustawia się bezpośrednio w wykrywaczu ruchu.
- Zwłoka wyłączenia kostki do automatyki, która powinna wynosić co najmniej 1 minutę i jest ustawiana we właściwościach urządzenia.
- Dodatkowa zwłoka wyłączenia dla pomieszczenia. Można ją zmienić w opcji "Tryb wykrywacza ruchu" i "Edytuj ustawienia".