## Genel bilgiler

Bu digitalSTROM Uygulamasının yardımı ile varlık (hareket)- detektörün hareketlerini /davranışlarını çok kolay ayarlayabilirsiniz. Önce otomasyon terminallerini yapılandırarak varlık detektörünüzü öngörülen odaya programlayın. Akabinde odaların her biri için istenilen hareket algılamalarını sabitleyin. Burada detektöre tanımlanmış hareket-algılayıcı- modları kullanabilirsiniz, örneğin bir koridorun ya da dış alanın aydınlatmasını en uygun şekli ile ayarlayabilirsiniz. Yokluğunuzda Hareket-detektörü aynı zamanda evinizin güvenliği için alarm sensörünü de harekete geçirir.

Herhangi bir harek algılandığında 1. Işık Senaryo modu devreye girer ve varlığın hareketi bittiğinde tanımlanmış bir süre içinde tekrar söner. Birden karanlıkta kalmayı önlemek için ışık yavaş yavaş, 1 dakika içinde loş hale gelerek söner.

Bir odada birden fazla hareket-detektörleri yerleştirilmiş ise hepsi birbirine otomatik olarak kombine edilir. Detektörlerin biri ilk algılanan harekette ışığı yakar ve ancak diğer detektörlerin yeni bir hareketi algılamaması halinde tekrar söndürür.

## Koşullar

Hareket-detektörü yapılandırılmadan önce, otomasyon terminali (SW-AKM220) montaj kılavuzunun talimatına göre piyasada olağan bir Hareket detektörünün 230 V’luk çıkış anahtarlamasına bağlanır. Kapamayı geciktirmek için minimum bir zaman tanımlanması önerilir ( örneğin 15 Saniye). Böylece ışığın sönme süresini tanımlı hale getirerek bu uygulama için kayıt edilir ve daha sonra ihtiyaç halinde tekrar aktif hale getirilir.

## Cihaz özellik ayarı düzenleme

Ayarlama yardımı Kurulum destek niteliğindedir ve yapılandırıcıya ait seçilmiş özellikler içerir. Cihazlar listesinde tüm cihazlar belirtilmiştir. Bunlar ya bir hareket detektörü olarak (Uygulama-Modus) yapılandırılmışlar yada daha evvel uygunluğa göre ayarlanmışlardır. Işığın kumanda edilmesi içinde ilaveten şafak – sensörlü detektörler listelenmiştir.

Şimdi talep ettiğiniz Cihazı seçip ‘ Cihaz özellikleri düzenleme’ yi ‘tıklayın’ (seçin). ‘Cihaz özellik düzenlemede ‘ aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

- İsim: Cihazın adı
- Oda: Aktif olan Hareket-Detektörün bulunduğu odayı tanımlar.
- Sensör Fonksiyonu:

- Uygulama-Modu: Cihaz ‘Senaryo Sihirbazı‘ gibi Uygulamalar üzerinden yapılandırılır.
- Hareket Detektörü: Cihaz hareket algılayıcıdır.
- Şafak Detektörü: Cihaz şafak vaktinde devreye girer.

- Giriş:

- Standart: Hareket belirlendiğinde Hareket Detektörün çıkış anahtarlaması kapalıdır.
- Ters Mod: Hareket belirlendiğinde Hareket Detektörünün çıkış anahtarlaması açıktır.

- Işığın kapanma gecikmesi: otomasyon terminalinin kapatılan sensörün verdiği sinyali servere iletmesi ile ışığın kapanma geçikmesini tanımlar. Bu süre en az 1 dakika olmalı.

Not: Listede çok fazla tanımadığınız cihaz gözüküyor ise ve doğru dSID ‘yi bilmiyorsanız, digitalSTROM Yapılandırıcısı altında Hardware Fonksiyon altında ‘ Cihaz tanımlama’ seçilerek, sensörleri devreye sokacak bir detektör tanımlanarak isimlendirilir.

## Hareket Algılayıcı Mod' unu düzenle

Tab ‘da ‘ Hareket Algılayıcı Mod’ da seçilmek üzere hareket detektörü bulunan tüm odaların listesi mevcuttur. Her odanın hareket detektörü mod ayarı listelenmiştir: şafak- sensörü, alarm modu ve Kapama sensörü.

‘Ayarları düzenleme’ üzerinden hareket sensörünün davranışı ve hareketleri kolayca kurulur. Bu ayarlar için aşağıdaki seçenekler sunulmuştur.

- Mod: Hareket-detektörün uygulama alanını belirler ve bu belirlenen alan için cihazı otomatik fonksiyonel hale getirir.

- Koridor aydınlatma
- Bodrum Aydınlatma
- Merdivenlerim Aydınlatması
- Dış Alan aydınlatma
- Otomatik Kapama
- Gelişmiş Modus

Koridor, Bodrum, Merdiven Dış alan aydınlatma kullanımı dışında da Işığı sadece otomatik kapatma özelliği de vardır. ‘Gelişmiş Mod’ da ise Uygulama bir eylem yapmıyor, böylece ‘Senaryo Sihirbazı’ ile istenilen özel davranış biçimi tanımlanabiliyor. Bununla gelişmiş başka taleplerde şartları ile birlikte uygulanabiliyor. (Örneğin gece 23:00 ile 06:00 Saatleri arasında loş ışık kullanımı). Daha detaylı hareket/davranış seçeneklerini ‘Açıklamalar’ metninde bulabilirsiniz.

- Işığın sadece karanlıkta açılması: Işığın sadece karanlıkta yanması isteniyor ise, otomatik olarak ‘Güneş Konumu’ seçeneği kullanılır. Böylece ışık sadece gün batımı ile gün doğuşu arasında açılır. Gün içinde kapalı kalır. Bu arada otomatik belirlenen zamanı 1 saat öne veya geri alabilirsiniz. Eğer bir Işık sensörüne sahip iseniz. ‘Güneş Konumu’ yerine Işık sensörünün özellikleri de kullanılabilir.
- Ortamda bulunulmaması durumda alarmın aktif hale getirilmesi: Eğer 'Çıkış' tuşunu kullanırsanız, Uygulama otomatik Alarm fonksiyonuna geçer ve ‘Işık’ yerine ‘Alarm 1’ sinyalini sunucuya gönderir. Bu durumda, ‘Senaryo Sihirbazı’ yada Twitter-Haberleşme gibi Sunucu-Uygulamalarından faydalanarak, örneğin bütün evdeki ışıkların yanmasını, yada Web-Kamera ile bir fotoğrafın gönderilmesini yada bir Tweet gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Başka bir hareket algılanmaz ise Alarm otomatik olarak kesilir.
- El ile açılan ışığın otomatik kapatılması: Eğer hareket detektörü tüm odayı/alanı kapsamıyor ise, Işık, hareket-detektörü ile yeniden söndürülmeyecek şekilde, bir buton ile açılabilir. Bu uygulama ile her halükarda tanımlanmış kapanma süresi içinde otomatik kapatılır (Otom.-Kapama Fonksiyonu gibi).
- Hareket-detektörünün kapatılmasından sonra ilave Kapama Gecikme süresi: Kapanma süresi üç ayrı zamanlardan oluşuyor: Hareket-detektöründe belirlenen Zaman, otomasyon terminalinde yapılandırılmış Süre (Standard 1 dakkika) ve buna eklenen ilave gecikme süresi. Hareket-detektöründeki ve terminaldeki süreler kısa gelir ise ilave ışık kapatma süresi ekleyip odanın daha uzun hareket algılamadan aydın kalmasını sağlayabilirsiniz.

Talep edilen ayarlar yapılmış ise ‘ Kayıt et’ tuşu ile sabitlenerek aktif hale getirilir.

## Açıklama ve Uyarılar:

- Bir odada bulunan tüm hareket detektörlerin durumu bir Oda-Durum-Bildirgesi ile özetlenir. Bu da ‘Senaryo Sihirbazı’ Sunucu Uygulamasında başka eylemleri aktif hale getirmek için veya şartları yerine getirmek için kullanılabilir.
- Kapama geciktirmesi üç değerden oluşuyor:

- Kapama geciktirme, hareket detektörü ile direkt ayarlanabilir
- Otomasyon terminali ile kapama geciktirme ayarı, minimum 1 dakika süreli olmak kaydı ile cihaz özelliklerinden sabitlenir.
- Oda için ilave kapama geciktirme süresi. Bu da ‘Hareket Detektör Mod’u altında ‘ Ayarları düzenle’ den değiştirilir.