## Generelt

Vha. denne digitalSTROM-applikation er det enkelt og hurtigt at fastlægge din bevægelsessensors reaktioner. Konfigurér i den forbindelse først de anvendte automatiserings-teminal blocks som bevægelsessensor og tildel dem til det ønskede rum. Derefter skal de ønskede reaktioner fastlægges for hver enkelt rum. Dermed er det muligt at vælge foruddefinerede bevægelsessensor-modi for f.eks. at styre belysningen udendørs eller i gangen optimalt. Som option kan bevægelsessensoren også aktivere en alarmfunktion ved fravær - en yderligere mulighed for at beskytte dit hjem.

Principielt bliver efter registrering af en bevægelse lysstemning 1 tændt og slukket igen ved manglende bevægelse iht. et foruddefineret tidsrum. Ved slukning tager det 1 minut inden lyset er dæmpet helt, så du ikke pludselig sidder i mørke.

Hvis der er installeret flere bevægelsessensorer i rummet, bliver disse kombineret automatisk og lyset bliver tændt ved den første registrerede bevægelse, og derefter først slukket igen, når ingen bevægelsessensorer registrerer yderligere bevægelser.

## Forudsætninger

Automatiserings-terminal block'en (SW-AKM220) skal tilsluttes til 230V-koblingsudgangen på en almindelig bevægelsessensor iht. monteringsvejledningen, inden bevægelsessensoren kan konfigureres. Det anbefales at indstille bevægelsessensorens frakoblingsforsinkelse til et minimum (f.eks. 15 sekunder), således at den effektive, ønskede forsinkelse derefter kan indstilles i denne app og ganske enkelt kan tilpasses igen efter behov.

## Indstilling af egenskaber for enhed

Denne indstillingshjælp er beregnet som understøttelse til installationen og indeholder udvalgte egenskaber for konfiguratoren. I oversigten over enheder findes en liste over alle de enheder, som enten kan konfigureres som bevægelsessensor (app-modus) eller allerede er indstillet i overensstemmelse med dette. Derudover oplistes ligeledes de enheder, der er konfigureret som tusmørke-sensorer, eftersom disse kan anvendes til regulering af lyset.

Vælg først den ønskede enhed, og klik derefter på ‚Bearbejd egenskaber for enhed‘. Under egenskaberne for enhederne kan følgende indstillinger udføres:

- Navn: Navnet på enheden
- Rum: Definerer det rum, som bevægelsessensoren er aktiv i
- Sensorfunktion:

- App-modus: Enheden konfigureres via app's så som Scenario-responder
- Bevægelsessensor: Enheden er en bevægelsessensor
- Tusmørke: Enheden er tusmørkesensor

- Indgang

- Standard: Bevægelsessensorens koblingsudgang er lukket, når bevægelse bliver registreret
- Inverteret: Bevægelsessensorens koblingsudgang er åben, når bevægelse bliver registreret

- OFF forsinkning: definerer forsinkelsen på signalet automationsterminalen sender fra sensoren til serveren. Denne værdi bør være mindst 1 minut.

Tip: Hvis der findes flere ukendte enheder i listen, og den rigtige dSID ikke kan identificeres, kan funktionen ‚Identificér enhed‘ under Hardware i digitalSTROM-konfiguratoren anvendes til at identificere en udløsende bevægelsessensor og give den et passende navn.

## Indstilling af bevægelsessensor-modus

Under fanebladet „Bevægelsessensor-modus“ findes der en liste over alle de rum, som er i besiddelse af en bevægelsessensor, og deraf kan styres. I oversigten befinder sig den indstillede modus med indstillingerne for tusmørke, alarmfunktion og automatisk slukning for hver enkelt rum.

Vha. ‚Bearbejd indstillinger‘ er det muligt ganske enkelt at indstille bevægelsessensorens reaktion. Dermed er følgende muligheder til rådighed:

- Modus: Definerer bevægelsessensorens anvendelsesområde og indstiller dennes funktionsmåde automatisk ift. den pågældende omgivelse.

- Gang belysning
- Kælder belysning
- Opgang belysning
- Belysning udendørs
- Automatisk slukning
- Avanceret tilstand

Udover de fire anvendelsesområder gang, kælder, opgang og udendørs er det også muligt blot at slukke lyset (automatisk slukning). I den udvidede modus udfører app'en ingen handlinger, hvormed de ønskede reaktioner kan blive konfigureret i Scenario-responder. Dermed er det ligeledes muligt at omsætte udvidede krav med betingelser (som f.eks. at der kun tændes dæmpet lys om natten mellem kl. 23 og 6). De nøjagtige reaktioner for de forskellige modi beskrives i menuen under ‚Beskrivelse‘.

- Licht nur bei Dunkelheit einschalten: Falls das Licht nur bei Dunkelheit eingeschaltet werden soll, kann über diese Option ein Sonnenstand oder ein Dämmerungs-Sensor als Entscheidungs-Kriterium definiert werden. Beim Sonnenstand kann das Einschalten für die Zeiten zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang oder zwischen Abend- und Morgendämmerung gewählt werden. Zusätzlich kann die Zeit um eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang verlängert werden, falls der Raum in den Randstunden zu dunkel ist. Sollten Sie über einen Dämmerungs-Sensor verfügen, kann anstelle des Sonnenstands auch die Dämmerungs-Information dieses Sensors ausgewertet werden.
- Aktivering af alarmfunktion ved fravær: Hvis tasten ‚Forlade hjemmet‘ er blevet aktiveret, skifter app'en automatisk til alarmfunktion og henter ‚Alarm 1‘ i stedet for lys. Denne alarm kan anvendes til f.eks. at tænde lyset i hele hjemmet, sende et billede via webcam eller en tweet via server-apps så som Scenario-responder eller Twitter-meddelelser. Alarmen bliver automatisk resettet, hvis der ikke bliver registreret yderligere bevægelser.
- Automatisk slukning af lys, som er blevet tændt manuelt: Hvis en bevægelsessensor ikke dækker hele rummet, kan lyset også tændes vha. en tast, uden at det bliver slukket igen af bevægelsessensoren. Lyset bliver under alle omstændigheder slukket i overensstemmelse med den definerede tid vha. denne indstilling (minder om Auto-off-funktionen).
- Supplerende frakoblingsforsinkelse efter frakobling af bevægelsessensoren: Frakoblingsforsinkelsen består at tre tider: Den tid, som er defineret for bevægelsessensoren, den konfigurerede forsinkelse for automatiserings-terminal block (normalt 1 minut) og denne supplerende forsinkelse. Hvis tidsintervallerne for bevægelsessensoren og terminal block er for korte, er det muligt at indtaste en supplerende forsinkelse, så rummene oplyses længere også uden bevægelse.

Når de ønskede indstillinger er blevet foretaget, kan de gemmes og aktiveres vha. ‚Gem‘.

## Henvisninger:

- Tilstanden for alle bevægelsessensorer i et rum bliver vist i en oversigt over rummets tilstand. Denne kan anvendes i server-apps så som Scenario-responder til at udløse yderligere aktiviteter eller definere betingelser.
- Frakoblingsforsinkelsen består af tre værdier:

- Bevægelsessensorens forsinkelse som bliver indstillet direkte på bevægelsessensoren.
- Automatiserings-terminal block-ens forsinkelse, som er på min. 1 minut, og bliver indstillet under egenskaberne for enheden.
- Den supplerende frakoblingsforsinkelse for rummet. Denne bliver ændret under ‚Bevægelsessensor-modus‘ og ‚Bearbejd indstillinger‘.