## In generale

Con l'ausilio di questa applicazione digitalSTROM è possibile determinare in modo facile e veloce il comportamento del proprio sensore di movimento. Allo scopo configurare dapprima i morsetti di automazione utilizzati come sensore di movimento ed assegnarli alla zona desiderata. Poi determinare per ogni zona il comportamento desiderato. Nel fare ciò; è possibile selezionare tra le modalità del sensore di movimento predefinite, per comandare in maniera ottimale, ad es., un'illuminazione esterna o del corridoio. In via opzionale il sensore di movimento può; attivare, in caso di assenza, una funzione di allarme, offrendovi così la possibilità di proteggere la vostra casa.

Di principio al riconoscimento di un movimento viene acceso lo scenario di illuminazione 1, ed in assenza di movimento, dopo un lasso di tempo predefinito, nuovamente spento. Durante lo spegnimento la luce si affieviolisce lentamente verso il basso per 1 minuto, facendo sì che non vi troviate repentinamente al buio.

Se in una zona sono installati più sensori di movimento, questi vengono combinati automaticamente e la luce si accende al primo riconoscimento di movimento e si spegne nuovamente se nessun sensore di movimento rileva un ulteriore movimento.

## Presupposti

Prima che il sensore di movimento possa essere configurato, il morsetto di automazione (SW-AKM220) viene collegato, in base alle istruzioni di montaggio, all'uscita di commutazione 230V di un comune sensore di movimento. Si consiglia di impostare il ritardo di spegnimento del sensore di movimento su un minimo (ad es. 15 secondi), in modo che l'effettivo ritardo desiderato possa essere impostato successivamente in questa app e anche adattato semplicemente in caso di necessità.

## Impostazioni delle proprietà del dispositivo

Questo aiuto all'impostazione serve come supporto per l'installazione e contiene proprietà selezionate del configuratore. Nella panoramica del dispositivo vengono elencati tutti i dispositivi che possono essere configurati, come sensore di movimento (modalità app) o che sono già così impostati. Inoltre vengono riportati anche i dispositivi configurati come sensore crepuscolare, in quanto possono essere utilizzati per il controllo della luce.

Selezionare ora il dispositivo desiderato e fare clic su "Modifica proprietà dei dispositivi". Nelle proprietà dei dispositivi possono essere effettuate le seguenti impostazioni:

- Nome: nome del dispositivo
- Zona: definisce la zona in cui è attivo il sensore di movimento
- Funzione del sensore:

- Modalità app: il dispositivo viene configurato tramite app, come il Scene Responder
- Sensore di movimento: il dispositivo è un sensore di movimento
- Crepuscolo: il dispositivo è un sensore crepuscolare

- Ingresso:

- Standard: l'uscita di commutazione del sensore di movimento è chiusa se viene rilevato un movimento
- Invertito: l'uscita di commutazione del sensore di movimento è aperta se viene rilevato un movimento

- Ritardo di spegnimento: definisce il ritardo dopo il quale il morsetto di automazione trasmette il segnale del sensore spento al server. Questo valore deve essere di almeno 1 minuto.

Suggerimento: se nell'elenco si vedono più dispositivi sconosciuti e non si conosce il dSID corretto, nel configuratore digitalSTROM può essere utilizzata, sotto hardware, la funzione "Identifica dispositivo", per identificare un sensore di movimento e per nominarlo in modo adeguato.

## Impostazione della modalità sensore di movimento

Nella tabella "Modalità sensore di movimento" è presente un elenco di selezione di tutti i locali che dispongono di un sensore di movimento e che quindi possono essere comandati. Nella panoramica è visibile per ogni zona, la modalità impostata con le impostazioni per il crepuscolo, la modalità d'allarme e lo spegnimento automatico.

Attraverso "Modifica impostazioni" può essere impostato, in modo semplice, il comportamento del sensore di movimento. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Modalità: definisce il campo di applicazione del sensore di movimento e imposta il suo funzionamento automaticamente per il rispettivo ambiente.

- Illuminazione corridoio
- Illuminazione cantina
- Illuminazione scale
- Illuminazione esterna
- Spegnimento automatico
- Modalità ampliata

Oltre ai quattro campi di applicazione corridoio, cantina, scale ed esterno, la luce può anche solo essere spenta (spegnimento automatico). Nel modo ampliato l'app non esegue alcuna azione, in tal modo il comportamento desiderato può essere configurato nel Scene Responder. Così possono essere convertite anche altre richieste con condizioni (ad es. la notte tra le ore 23 e le 6 accensione solo della luce regolata). Il comportamento esatto delle diverse modalità viene descritta nella finestra di dialogo in "Descrizione".

- Accendere le luci sono in caso di oscurità: se deve essere accesa solo in caso di oscurità, è possibile attraverso questa opzione definire come criterio di scelta una posizione solare o un sensore crepuscolare. Per la posizione solare può essere definito un intervallo tra tramonto e alba o tra crepuscolare serale e mattutino. In aggiunta è possibile prolungare di un ora l'intervallo prima del tramonto e dopo l'alba, nel caso in cui una stanza sia ancora buio nelle ore marginali d'insolazione. Nel caso sia disponibile un sensore crepuscolare è possibile ottenere le informazioni necessarie al posto della posizione solare.
- Attivare la funzione allarme in caso di assenza: se è stato azionato il tasto "Partire", l'app commuta automaticamente sulla funzione allarme e richiama al posto della luce l'"Allarme 1". Questo allarme può essere utilizzato per accendere, nell'app server come Scene Responder o messaggio twitter, la luce, ad es. in tutta la casa, inviare una foto attraverso una webcam o inviare un tweet. L'allarme viene resettato automaticamente, se non ha luogo più alcun movimento.
- Spegnimento automatico della luce accesa manualmente: se il sensore di movimento non copre tutta la zona, la luce può essere accesa anche tramite un pulsante, senza che venga nuovamente spenta dal sensore di movimento. Con questa impostazione la luce viene spenta in ogni caso dopo un tempo definito (simile alla funzione auto off).
- Ritardo di spegnimento supplementare dopo lo spegnimento del sensore di movimento: il ritardo di spegnimento è composto da tre tempi: il tempo definito nel sensore di movimento, il ritardo configurato nel morsetto di automazione (tipicamente 1 minuto) e questo ulteriore ritardo. Se i tempi sul sensore di movimento e sul morsetto dovessero essere troppo corti, qui è possibile immettere un ritardo supplementare, in modo che la zona senza movimento resti illuminata più a lungo.

Se sono state effettuate le impostazioni desiderate, esse vengono memorizzate ed attivate tramite "Salva".

## Note:

- Lo stato di tutti i sensori di movimento in una zona viene rappresentato in uno stato della zona riassuntivo. Questo può essere utilizzato nell'app server come Scene Responder, per azionare altre azioni o per definire le condizioni.
- Il ritardo di spegnimento è composto da tre valori:

- Il ritardo del sensore di movimento, che viene impostato direttamente nel sensore di movimento.
- Il ritardo di spegnimento del morsetto di automazione, che dovrebbe corrispondere ad almeno 1 minuto e che viene impostato nelle proprietà del dispositivo.
- Il ritardo di spegnimento supplementare per la zona. Questo viene modificato in "Modalità sensore di movimento" e "Modifica impostazioni".