## Geral

Mit der digitalSTROM-App Lüftungs-Steuerung konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihre Lüftungs- und Umluftgeräte in den einzelnen Räumen oder die ganze Wohnung. Dabei stimmen Sie die Anzahl der Lüftungsstufen auf die eingesetzten Lüftungsgeräte ab, definieren das automatische Verhalten der Wohnungslüftung oder richten häufig vorkommenden Anwendungen wie die Toilettenlüftung ein.

Die Anzahl der verfügbaren Lüftungsstufen wird benötigt, um die Auswahl bei der Bedienung über das Smartphone oder ein Raumbediengeräte zu begrenzen.

## Pré-requisitos

- Para poder operar unidades de ventilação e recirculação, elas requerem pelo menos um dSM12 no respectivo circuito.

## Piloto, visão geral '

In der Übersicht sehen Sie den aktuellen Zustand Ihrer Lüftungs- und Umluftgeräte auf einen Blick.

Unter Apartment wird der Stufe der Wohnungslüftung angezeigt, falls sie eine solche Anlage installiert und mit digitalSTROM verbunden haben.

Unter Räume werden Ihnen die Räume mit installierten Lüftungs- und/oder Umluftgeräten und die jeweils gewählte Intensitätsstufe angezeigt.

Hinweise auf Störungen und Serviceaufforderungen werden unter Nachrichten und Ereignisse angezeigt.

## Piloto, ventilação ambiente e circulação de ar '

Esta guia define os níveis disponíveis para as unidades de ventilação ou recirculação instaladas na sala. Você tem as seguintes opções de configuração:

- Lüftung kann ausgeschaltet werden: Definiert, ob das Lüftungssystem über die angeschlossene Aktor-Klemme ganz ausgeschaltet werden kann oder immer in der minimalen Stufe läuft.
- Verfügbare Lüftungsstufen: Stellen Sie hier die von Ihren Installierten Geräten vorgegebene Anzahl der Lüftungsstufen ein. Es können maximal 4 Lüftungsstufen gewählt werden.

Boost Modus Einstellungen : Die Lüftung kann über die Bedienelemente in einen Boost-Modus gesetzt werden. Dieser aktiviert die höchste Lüftungsstufe und setzt nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit wieder automatisch die normale Lüftungsstufe.

- Boost-Timer für höchste Stufe immer aktivieren: Wenn Sie diese Option wählen, kann die höchste Lüftungsstufe nicht dauernd gesetzt werden. Die höchste Stufe ist damit nur zeitlich limitiert verfügbar und kann Ihnen zum Beispiel beim Energiesparen helfen.
- Boost-Modus auf normale Stufe zurücksetzen nach: Hier bestimmen Sie die Dauer des Boost Modus
- Normale Stufe nach Boost Modus: Hier bestimmen Sie die Lüftungsstufe die angewählt wird, nachdem der Boost Modus beendet wurde.

## Reiter ‚Wohnungslüftung’

Se um terminal do atuador tiver sido definido para o grupo de cores 'ventilação doméstica', essa guia será exibida automaticamente. Isso permite que os níveis de ventilação de uma unidade de ventilação ligada seja controlada diretamente do ambiente digitalSTROM. O control na ausência, o modo de reforço, bem como um aumento da ventilação em alta húmidade no apartamento, são retirados automaticamente deste aplicativo. O usuário também pode selecionar manualmente o nível de ventilação desejado a qualquer momento, através das unidades de control da sala ligadas ou do Aplicativo de control climático do smartphone. Além disso, os níveis de ventilação também podem ser selecionados nos aplicativos de servidor, por exemplo para definir um cronômetro.

Zudem wird auch eine Störung resp. notwendige Wartung angezeigt, falls dafür die entsprechenden Sensoren angeschlossen und konfiguriert wurden. Das Störungs- und Wartung-Signal kann in den Server-Apps auch als Auslöser verwendet werden, um z.B. eine Push-Benachrichtigung zu versenden.

Im Reiter Wohnungslüftung können die dazu notwendigen Einstellungen für das Lüftungssystem und das Verhalten der Lüftung vorgenommen werden:

### Lüftungssystem:

Die Einstellungen definieren, welche Lüftungsstufen von der angeschlossenen Aktor-Klemme resp. vom Lüftungssystem unterstützt werden und limitiert die Steuermöglichkeiten des Benutzers auf diese Stufen.

- Lüftung kann ausgeschaltet werden: Definiert, ob das Lüftungssystem über die angeschlossene Aktor-Klemme ganz ausgeschaltet werden kann oder immer in der minimalen Stufe läuft.
- Verfügbare Lüftungsstufen: Stellen Sie hier die vom System vorgegebenen Lüftungsstufen ein. Es können maximal 4 Lüftungsstufen gewählt werden.
- Lüftungs-Geräte: Zeigt die installierten und für Wohnungslüftung konfigurierten Lüftungs-Geräte.
- Störungs-Sensor: Bietet das Lüftungssystem ein Störungs-Signal an, kann dieses über ein SW-UMR oder eine SW-AKM eingelesen werden. Dabei muss in den Geräteeigenschaften die Sensorfunktion als Störung in der Gruppe Wohnungslüftung definiert werden.
- Wartungs-Sensor: Bietet das Lüftungssystem ein Wartungs-Signal an, kann dieses über ein SW-UMR oder eine SW-AKM eingelesen werden. Dabei muss in den Geräteeigenschaften die Sensorfunktion als Wartung in der Gruppe Wohnungslüftung definiert werden.

### Verhalten der Lüftung:

Diese Einstellungen definieren das Verhalten der Lüftungsstufen im Betrieb. Dabei können folgende Optionen gewählt werden.

- Normale Stufe bei Anwesenheit: Stellen Sie hier die Stufe ein, mit welcher bei Anwesenheit gelüftet werden soll.
- Boost-Modus auf normale Stufe zurücksetzen nach: Die Lüftung kann über die Bedienelemente in einen Boost-Modus gesetzt werden. Dieser aktiviert die höchste Lüftungsstufe und setzt nach der hier vorgegebenen Zeit wieder automatisch die normale Lüftungsstufe.
- Boost-Timer für höchste Stufe immer aktivieren: Wird diese Option gesetzt, kann die höchste Lüftungsstufe nicht dauernd gesetzt werden, um Energie einzusparen. Es steht nur der Boost-Modus zur Verfügung, der die höchste Stufe nur zeitlich limitiert aktiviert.
- Lüftung bei Abwesenheit reduzieren: Diese Einstellung definiert, welche Lüftungsstufe bei Abwesenheit gesetzt werden soll.
- Höchste Stufe setzen, wenn Luftfeuchtigkeit höher als: Beim Überschreiten der definierten Luftfeuchtigkeit wird automatisch die höchste Lüftungsstufe gesetzt, um intensiver zu lüften. Dabei werden alle in den Innenräumen verfügbaren Feuchtigkeits-Sensoren berücksichtigt.

## Reiter ‚Lüftungsautomatik’

In diesem Reiter kann für die mit einem Lüftungsgerät ausgestatten Räume eine Lüftungsautomatik eingestellt werden. Dabei kann die Lüftung automatisch einschalten, wenn

- das Licht im Raum eingeschaltet wird
- um detector de movimento na sala foi ativado
- ein definierter Feuchtigkeitsgrenzwert im Raum überschritten wird

Die Lüftung wird damit für eine vordefinierte Dauer aktiviert. Die Automatik kann zudem auf einen bestimmten Zeitabschnitt des Tages begrenz werden, damit die Lüftung z.B. nachts nicht automatisch startet.

Für jeden Raum können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen und anschliessend abspeichern:

- Aktivierte Lüftungsstufe: Hier wählen Sie die Lüftungsstufe, mit der die Lüftung laufen soll.
- Dauer: Hier wählen Sie, wie lange die Lüftung auf der gewählten Stufe nachlaufen soll nachdem der Auslöser wieder inaktiv wurde. Nach Ablauf der Zeit wird die zuvor eingestellte Stufe wieder aktiv.
- Auslöser: Hier wählen Sie, welche Auslöser die Lüftung starten sollen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Auslöser wählen können, die auch in Ihrer digitalSTROM Installation vorhanden sind:

- Licht im Raum (erfordert digitalSTROM Lichtsteuerung im Raum)
- Bewegung im Raum (erfordert einen digitalSTROM Bewegungssensor im Raum)
- Überschreiten eines Feuchtigkeitsgrenzwerts mit den folgenden Einstellmöglichkeiten (erfordert einen digitalSTROM Feuchtigkeitssensor im Raum):

- Grenzwert in % relativer Feuchte

- Aktives Zeitfenster: hier definieren Sie den Zeitabschnitt während eines Tages für den der Assistent aktiv sein soll. Damit können Sie z.B. verhindern, dass ein Lüfter nachts einschaltet und ungewünschte Geräusche macht.

Die Automatik kann für einen Raum ausgeschaltet werden, indem der Haken in der Spalte ‘Aktiv’ entfernt wird.