3.3 Elektrische Installation im Elektroverteiler
Folgende Arbeitsschritte sind im Verteiler vorzunehmen:
Abb. 4: Elektrische Installation im Verteiler
Schritt 1: Montage und Anschluss des digitalSTROM-Filters
 Montieren Sie die digitalSTROM-Filter gemäss Montageanleitung auf der Hutschiene und schliessen Sie die elektrischen Verbindungen zur Netzversorgung an.
 Platzieren Sie die digitalSTROM-Filter entsprechend nahe den digitalSTROM-Metern. Die Leitungslänge der elektrischen Verbindung zwischen digitalSTROM-Filter und angeschlossenen digitalSTROM-Metern muss so kurz wie möglich gehalten werden.
 Werden in weiteren Unterverteilungen zusätzliche digitalSTROM-Meter eingebaut, müssen dort daher zwingend auch digitalSTROM-Filter verbaut werden.
 Ziehen Sie dabei auch die Schrauben der nicht benutzten Anschlussklemmen am digitalSTROM-Filter fest.
 Der digitalSTROM-Filter muss zwingend auf der Primärseite des digitalSTROM-Meters installiert werden. Befindet sich der Filter auf der Sekundärseite wird die Kommunikation im digitalSTROM-Stromkreis gestört!
Schritt 2: Montage und Anschluss der digitalSTROM-Meter
 Montieren Sie die digitalSTROM-Meter (dSM11 oder dSM12) gemäss Montageanleitung.
 Für eine bessere Wärmeabfuhr bei hoher Last und erhöhter Umgebungstemperatur sollte zwischen den digitalSTROM-Metern Abstände eingehalten werden. Bei vertikaler Montage nach jedem dritten digitalSTROM-Meter und bei horizontaler Montage nach jedem digitalSTROM-Meter jeweils 0.5 TE.
Abb. 5: Montage der digitalSTROM-Meter
 Trennen Sie die abgangsseitigen Verbindungen vom Leitungsschutzschalter.
 Schliessen Sie den digitalSTROM-Meter gemäss Montageanleitung an.
 Die maximale Stromstärke für den digitalSTROM-Meter beträgt 16 A.
 Falls Sie blaue Klemmen verwenden, muss ein dSM12 installiert werden.
 Die maximale Leitungslänge zwischen einem digitalSTROM-Meter und dem letzten digitalSTROM-Gerät beträgt 50 m.
Schritt 3: Montage und Anschluss digitalSTROM-Netzteil
 Montieren Sie das 24 V DC-Netzteil für den digitalSTROM-Server gemäss Montageanleitung auf der Hutschiene und schliessen Sie die elektrischen Verbindungen an.
 Das verwendete Netzteil muss eine Nennspannung von 24 V DC +/-10 %, und eine minimale Stromstärke von 0,4 A aufweisen. Bei der Montage und Verdrahtung des Netzteils sind landesspezifische Vorschriften einzuhalten.
Schritt 4: Montage und Anschluss digitalSTROM-Server (optional)
 Den digitalSTROM-Server gibt es in zwei Varianten: dSS11-1GB und dSS11-E.
Die Verwendung des dSS11-E wird ausschliesslich für Grossinstallationen mit mehr als 100 digitalSTROM-Klemmen empfohlen.
 Montieren Sie den dSS11-1GB gemäss Montageanleitung auf der Hutschiene im Elekroverteiler und schliessen Sie die elektrischen Verbindungen an. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der 24 V DC -Speisung zum digitalSTROM-Server!
 Wenn Sie den dSS11-E verwenden, haben Sie zwei Varianten, diesen in die digitalSTROM-Elektroinstallation zu integrieren.
• Variante 1:
Montieren Sie den dSS11-E gemäss Montageanleitung. Es wird empfohlen den dSS11-E im Multimedia-Verteiler zu installieren. Die Anbindung zu den digitalSTROM-Metern erfolgt dabei direkt über die dS485-Busverbindung.
• Variante 2:
Wenn Sie eine bestehende digitalSTROM-Elektroinstallation mit dem dSS11-E erweitern möchten und bereits ein dSS11-1GB im Elektroverteiler montiert ist, gehen Sie wie folgt vor.
Montieren Sie den dSS11-E gemäss Montageanleitung. Es wird empfohlen den dSS11-E im Multimedia-Verteiler zu installieren.
Verbinden Sie den dSS11-E über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk über den Router oder einem Switch.
Konfigurieren Sie den dSS11-E als zusätzlichen digitalSTROM-Server. Dies können Sie im digitalSTROM-Konfigurator des dSS11-1GB einstellen (https://dss.local). Nutzen Sie dazu die erweiterte Ansicht, um im Reiter System das Menü System Einstellungen aufzurufen. Unter dem Punkt Zusätzlichen digitalSTROM-Server verwenden können Sie den dSS11-1GB als Gateway konfigurieren. Der dSS11-E ist nun der übergeordnete digitalSTROM-Server.
Wird der dSS11-E als zusätzlicher digitalSTROM-Server verwendet, schaltet sich die dSS11-1GB Software aus und in dem digitalSTROM-Konfigurator sind nur noch die Reiter System und Hilfe aktiv. Verwenden Sie bitte von nun an den digitalSTROM-Konfigurator des dSS11-E (https://dSSE.local).
Abb. 6: digitalSTROM-Server dSS11-1Gb (links) und dSS11-E (rechts).
Schritt 5: Anschluss der Ethernet-Schnittstelle (optional)
 Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle mit einem lokalen Netzwerk (Router/Switch).
Schritt 6: dS485 Busleitung verbinden
 Montieren Sie den dS485 Steckverbinder zwischen den digitalSTROM-Metern gemäss Montageanleitung.
Beachten Sie dabei folgende Vorgehensweise:
• Eindrähtigen Leiter 5 – 6 mm abisolieren.
• Zum Anschliessen die abisolierten Leiter in den vorhandenen Stecker bis zum Anschlag hineinstecken.
 Falls ein digitalSTROM-Server installiert wurde, verbinden Sie den digitalSTROM-Server gemäss der Montageanleitung mit der Busleitung.
 Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Anschlussklemmen für die Busverbindung!
 Für die dS485® Busverbindung ist ein paarverseiltes Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 0.8 mm2 zu verwenden.
 Es darf maximal ein digitalSTROM-Server an die dS485 Busverbindung angeschlossen werden!
 Achten Sie darauf, dass an beiden Enden der Busverbindung die beiliegenden Abschlusswiderstände angeschlossen sind!
 Zum Lösen der dS485 Steckverbindung gehen Sie wie folgt vor:
• Halten Sie das Kabel fest.
• Bewegen Sie den dS485 Stecker vorsichtig hin und her.
• Ziehen Sie den dS485 Stecker vorsichtig heraus.
Die Montageanleitungen und weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.digitalstrom.com/support.