4.3.2 digitalSTROM-Server
LED-Statusanzeige
Die Farbe der LED-Statusanzeige signalisiert den Betriebszustand des digitalSTROM-Servers dSS11-1GB.
Beachten Sie, dass die LED Anzeige des digitalSTROM-Servers dSS11-E ausschliesslich den Betriebszustand anzeigt und somit nicht der LED-Statusanzeige folgt.

| Normaler Betrieb (Grün)
| Hardware- oder Software Fehler (Rot) Der digitalSTROM-Server dSS11-1GB muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Tritt der Fehler nach dem Neustart erneut auf, so muss dieser digitalSTROM-Server dSS11-1GB ersetzt werden.
| dS485 Busverbindung wird initialisiert (Grau) Bleibt die LED nach einem Neustart dauernd grau, liegt ein Hardwarefehler vor und der digitalSTROM-Server dSS11-1GB muss ersetzt werden.
| Systemstart (Gelb)
| System-Update Blinken (Blau/Gelb) Der digitalSTROM-Server dSS11-1GB darf während dieses Vorganges nicht ausgeschaltet werden.

Fehlermeldungen (Blinken)
Zur Signalisierung der Fehlermeldungen wird die Farbe der LED-Statusanzeige durch ein einfaches Blinken unterbrochen. Die Farbe der Unterbrechung (Blinken) signalisiert dabei die Fehlermeldung im digitalSTROM-Server dSS11-1GB.

| Keinen weiteren digitalSTROM-Meter gefunden (Magenta)
| Keine physikalische Netzwerk-Verbindung (LAN) vorhanden (Cyan)