4.3.1 digitalSTROM-Meter
LED-Statusanzeige
Die Farbe der LED-Statusanzeige signalisiert den Betriebszustand des digitalSTROM-Meters:

| Normaler Betrieb (Grün)
| dS485® Busverbindung wird initialisiert (Grau)
| Fehlerhafte Konfiguration (Magenta)
| Hardware-Fehler (Rot)

Zusatzinformationen im Normalbetrieb
Ereignisse werden durch einmaliges Blinken und Farbänderung der LED-Statusanzeige angezeigt. Den unterschiedlichen Betriebszuständen sind Farben zugeordnet:

| Taster-Telegramm von einem digitalSTROM-Gerät empfangen (Schwarz - LED dunkel)
| Neues digitalSTROM-Gerät wurde erkannt (Blau)
| digitalSTROM-Gerät wurde erfolgreich registriert (Cyan)
| digitalSTROM-Gerät konnte nicht registriert werden (Rot)
| Registrierungszyklus der digitalSTROM-Geräte wurde abgeschlossen. (Gelb)

Hardware-Fehler
Ein Hardware-Fehler wird grundsätzlich durch die Farbe Rot signalisiert. Zusätzlich werden anhand verschiedener Blink-Frequenzen und Farben weitere Informationen über die Art des Hardware-Fehlers vermittelt:

| Temperatur kritisch Blinken (Rot/Gelb) Die Fehlermeldung erlischt erst, wenn die Temperatur wieder unter den kritischen Wert abgesunken ist. Der digitalSTROM-Meter sollte zum Abkühlen aus- und später wieder eingeschaltet werden. Die angeschlossene Last sollte überprüft werden. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, sollte die Montage des digitalSTROM-Meters überprüft werden (siehe Kapitel 3.3).
| Hardware-Fehler langsames Blinken (Rot/Schwarz – LED dunkel) Hardware- oder CPU-Fehler detektiert. Der digitalSTROM-Meter muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Tritt der Fehler nach dem Neustart erneut auf, so muss dieser digitalSTROM-Meter ersetzt werden.

Software Updates

| System-Update Blinken (Rot/Blau) Der digitalSTROM-Meter darf nicht ausgeschaltet werden.