5.3.2 Konfigurationsbefehle der digitalSTROM-Meter
Meter LED blinken
Lässt die LED-Statusanzeige an der Gehäusevorderseite des selektierten digitalSTROM-Meters blinken.
Übertragungsqualität testen
Prüft die Übertragungsqualität des Hin- und Rückkanals zu allen aktiven digitalSTROM-Geräten an einem digitalSTROM-Meter und zeigt die Verbindungsqualität nach Abschluss der Prüfung in einem Dialog an. Um den schlechtesten Fall zu prüfen sollten möglichst alle Verbraucher (Fernseher, Computer) im entsprechenden Stromkreis eingeschaltet werden.
Verwenden Sie diesen Befehl:
 um die Kommunikation/Zuverlässigkeit neu installierter und konfigurierter digitalSTROM-Komponenten zu überprüfen
 für die Analyse von Problemen, bei welchen Sie einen Zusammenhang mit der Übertragungsqualität vermuten.
Im Dialog Übertragungsqualität testen stehen folgende Parameter zur Verfügung:
„dSM Name“
Name des digitalSTROM-Meters für welchen die Übertragungsqualität getestet wird.
„dSM ID“
Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Meters für welchen die Übertragungsqualität getestet wird
„Anzahl der Geräte“
Anzahl der am digitalSTROM-Meters angeschlossenen digitalSTROM-Geräte
„Anzahl der Abfragen pro Gerät“
Anzahl Testsequenzen (Telegramme) pro angeschlossenem digitalSTROM-Gerät
„Mittelwert“
Der Fortschritt des Tests wird in Prozent angezeigt
Für den Rück- und Hinkanal wird die Kommunikationsqualität angezeigt:
„Mittelwert“
Durchschnittliche Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramme während des Tests
„Min“
Minimalste Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramm während des Tests
„Max“
Maximale Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramm während des Tests
„Verlorene Abfragen“
Gesamtanzahl der Telegramme, für welche kein Antworttelegramm empfangen wurde
Mit der Schaltfläche Protokoll ansehen werden die Testresultate zusammengefasst dargestellt.
Mit der Schaltfläche Protokoll herunterladen lassen sich die Testresultate als Datei im HTML-Format auf den Computer speichern.
Geräteverfügbarkeit testen
Prüft die Anwesenheit der im digitalSTROM-Meter registrierten digitalSTROM-Geräte. Dieser Test dient zur Aktualisierung der Geräteliste. digitalSTROM-Geräte welche im digitalSTROM-Meter registriert sind, aber physikalisch nicht verfügbar sind, werden inaktiv (grau) dargestellt. Der digitalSTROM-Meter testet die Geräteverfügbarkeit automatisch alle 24 Stunden.
Verwenden Sie diesen Befehl:
 Wenn Sie bisher inaktiv dargestellte digitalSTROM-Geräte erneut im digitalSTROM-Stromkreis verwenden und die Darstellung der inaktiven digitalSTROM-Geräte in der Liste aktualisieren wollen.
 Wenn Sie digitalSTROM-Geräte physikalisch aus dem digitalSTROM-Stromkreis entfernt haben und dauerhaft aus dem System löschen möchten. Nur inaktiv dargestellte digitalSTROM-Geräte können gelöscht werden.
Alle Geräte neu registrieren
Alle physikalisch am digitalSTROM-Meter angeschlossenen digitalSTROM-Geräte werden neu im digitalSTROM-Meter registriert.
Verwenden sie diesen Befehl:
 Wenn Sie vorgängig gelöschte digital-STROM-Geräte wieder in die Installation einfügen
 Wenn korrekt angeschlossene digitalSTROM-Geräte nicht im digitalSTROM-Konfigurator aufgeführt werden.
Gerät identifizieren
Zeigt die Geräteeigenschaften des digitalSTROM-Geräts an, an welchem zuletzt ein Taster betätigt wurde (Tasterklemme oder Gehäusetaster). Der Befehl Gerät identifizieren ermöglicht das einfache Überprüfen der ID von installierten digitalSTROM-Geräten und kann für die Namensgebung dieser Geräte genutzt werden.
Im Dialog Gerät identifizieren stehen folgende Parameter für den jeweiligen digitalSTROM-Meter zur Verfügung:
„dSM“
Name des digitalSTROM-Meters an welchem das digitalSTROM-Gerät angeschlossen ist
„ID“
Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Geräts
„HW Info“
Angaben über Hardware-Typ des digitalSTROM-Geräts
„Tastereingang “
Nummer des Eingangs (nur für digitalSTROM-Tasterklemmen mit mehreren Eingängen)
„Name “
Name des digitalSTROM-Geräts. Der Name des digitalSTROM-Geräts kann direkt im Dialog geändert werden. Verwenden Sie Speichern um den eingegebenen/geänderten Namen zu speichern. Nach dem Speichern steht der Dialog wieder für die Anzeige des nächsten digitalSTROM-Geräts bereit.
Eigenschaften bearbeiten
Im Dialog Eigenschaften bearbeiten stehen folgende Parameter für den jeweiligen digitalSTROM-Meter zur Verfügung:
„Neu angemeldete Geräte sperren “
Die Sperrung neu angemeldeter Geräte verhindert, dass unerlaubt digitalSTROM-Geräte im digitalSTROM-Stromkreis registriert und so Aktivitäten oder Stimmungen aufgerufen werden können. Mit dieser Funktion kann eine unerlaubte Manipulation (z. B. durch das Hinzufügen einer digitalSTROM-Tasterklemme an einer Aussensteckdose) verhindert werden.
Die digitalSTROM-Installation reagiert nicht auf die Eingänge von gesperrten digitalSTROM-Geräten. Der Ausgang eines gesperrten digitalSTROM-Geräts behält die vorgesehene Funktion.
Gesperrte digitalSTROM-Geräte werden in der Geräteliste rot dargestellt und entsprechend gekennzeichnet.
Die Sperrung lässt sich im Kontextmenu der Geräteliste deaktivieren.
Zum Öffnen des Kontextmenus drücken Sie die rechte Maustaste während dem das gesperrte digitalSTROM-Gerät selektiert ist.
Meter umbenennen
Öffnet den Dialog zum Umbenennen des selektierten digitalSTROM-Meters. Der Name des digitalSTROM-Meters sollte die Bezeichnung der Räume beinhalten, damit die Zuordnung zu den Räumen (z. B. bei der Energievisualisierung) eindeutig ist.
Kommunikationslog ansehen
Darstellung des Kommunikations-Logfiles für die Kommunikation zwischen dem selektierten digitalSTROM-Meter und den darin registrierten digitalSTROM-Geräten.
Protokoll zur Geräte Aktualisierung ansehen
Öffnet das Protokoll zur Aktualisierung der Geräte, welche im Anschluss an ein Firmware-Update für digitalSTROM-Meter automatisch ausgeführt wird (Abb. 27).
Das Protokoll enthält detaillierte Informationen über den Status der im digitalSTROM-Stromkreis installierten Geräte, deren Firmware-Version und den Zeitpunkt der letzten Statusänderung. Nach erfolgreichem Abschluss der Aktualisierung sollen alle Geräte den Status „Aktuell“ aufweisen.
Das Protokoll ist für eine detaillierte Fehlersuche oder bei Rückfragen durch den Support von grossem Nutzen. Bei Bedarf kann das Protokoll als HTML Datei heruntergeladen werden.
Abb. 27: Protokoll zur Aktualisierung der digitalSTROM-Geräte
Gerät löschen
Löscht ein ausgewähltes digitalSTROM-Gerät aus der Geräteliste. Dies ist nur für inaktive digitalSTROM-Geräte (grau) möglich.
Inaktive und physisch bereits aus der Installation entfernte digitalSTROM-Geräte bleiben im digitalSTROM-Meter registriert (z. B. saisonale Dekorationsbeleuchtungen).
Löschen Sie nicht mehr verwendete digitalSTROM-Geräte aus dem System. digitalSTROM-Geräte, welche gelöscht, jedoch nachträglich wieder ins System integriert werden sollen, können im Hauptbereich Hardware mit Alle Geräte neu registrieren wieder registriert werden (siehe Kapitel 5.3.1).