9.1 Fehlerhafter Betriebszustand
Wenn Sie einen fehlerhaften Betriebszustand feststellen:
 Prüfen Sie, ob die Speisung der digitalSTROM-Geräte (Leitungsschutzschalter) eingeschaltet ist.
 Prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse der digitalSTROM-Klemmen und digitalSTROM-Tasterklemmen gemäss den Schemas in den Montageanleitungen ausgeführt sind.
 Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Verbraucher die maximal zulässige Leistung nicht übersteigt.
 Prüfen Sie, ob der angeschlossene Verbraucher durch die Betriebsart der digitalSTROM-Klemme unterstützt wird (kapazitiv, induktive Last, dimmbare Leuchte etc.).
 Prüfen Sie, ob die Installationen der digitalSTROM-Komponenten im Verteiler den Anforderungen der Montageanleitungen entsprechen (Maximale Länge, Abschlusswiderstände der dS485 Busverbindungen ect.).
 Prüfen sie, ob die digitalSTROM-Filter vor dem Eingang des digitalSTROM-Meters eingebaut sind.
 Prüfen Sie den Betriebszustand des digitalSTROM-Servers dSS11-1GB und digitalSTROM-Meters (LED-Statusanzeige).
 Prüfen Sie im digitalSTROM-Konfigurator die Einstellungen der digitalSTROM-Geräte.