5.6.2 digitalSTROM-Geräte für Aktivitäten, Stimmungen & Bereiche einstellen
In der Geräteliste werden jeweils nur die für die Aktivitäten oder Stimmungen konfigurierbaren digitalSTROM-Geräte angezeigt (Abb. 58).
Bitte beachten Sie, dass die Aktivitäts-/Stimmungsspezifischen Geräteeinstellungen unterschiedlich zu den allgemeinen Geräteeinstellungen im Hauptbereich Hardware sind!
Abb. 58: Dialog Geräte mit eingebettetem Dialog für die Einstellung der Gerätewerte
Der eingebettete Dialog erlaubt schnell und einfach die Gerätewerte der digitalSTROM-Geräte in der Geräteliste zu verändern.
Die Vorgehensweise für die Einstellung der Gerätewerte für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der digitalSTROM-Komponenten ist detailliert im Kapitel 5.3.9 beschrieben und mit Beispielen für die Anwendungen Licht (Kapitel 5.3.9.1), Schatten (Kapitel 5.3.9.2), Klima (Kapitel 5.3.9.3) und Joker (Kapitel 5.3.9.4) belegt.
Stimmungen für den Raum/Bereich speichern
Speichern Sie alle Gerätewerte für die selektierte Stimmung mit dem Befehl Speichern oder nutzen Sie den Befehl In andere Stimmung speichern.
Beim Speichern des Gerätewerts für eine Stimmung wird der aktuelle Gerätewert am Ausgang des Gerätes nicht verändert.
Abb. 59: Dialog zur Speicherung der Gerätewerte in einer anderen Stimmung
Bei dem Befehl Verwerfen werden keine Werte gespeichert, sondern die gewählte Stimmung nochmals aufgerufen. Der Raum ist also im vorherigen Zustand für die gewählte Stimmung.
Hinweis zur Konfiguration von Bereichen
Um einen Bereich bedienen zu können, muss der entsprechende digitalSTROM-Taster im Hauptbereich Hardware und Aktivitäten als Bereichstaster konfiguriert werden. Beachten sie dabei auch den Hinweis zur Lokalpriorisierung (siehe Kapitel 5.4.2.2).
Zu beachten ist weiter, dass digitalSTROM-Geräte in der Werkeinstellung allen Bereichen zugewiesen sind. Sollen ausgewählte digitalSTROM-Geräte nicht in einem Bereich bedient werden, müssen diese daher aus dem Bereich entfernt werden.
Zur Konfiguration eines Bereichs sind zwei Vorgehen möglich:
Vorgehen 1: Bereich durch das Speichern des Gerätewerts im eingebetteten Dialog definieren
digitalSTROM-Geräte mit einem Gerätewert grösser 0 % werden automatisch dem entsprechenden Bereich zugeordnet.
Nutzen Sie daher den eingebetteten Dialog um die Gerätewerte in der selektierten Stimmung (z. B. Bereich 1 Ein) zu verändern/speichern.
 Schalten Sie dazu ein zum Bereich gehörendes digitalSTROM-Gerät ein, bzw. öffnen Sie das Beschattungssystem.
 Schalten Sie ein nicht zum Bereich gehörendes Gerät aus bzw. schliessen Sie die Beschattungssysteme ganz.
 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle digitalSTROM-Geräte, welche Sie in dem selektierten Bereich steuern möchten und speichern Sie danach die Stimmung für den Bereich n Ein.
Vorgehen 2: Geräte mittels Befehl direkt hinzufügen/entfernen
 Stimmung Bereich n Ein selektieren
 Mittels Befehl Zum Bereich hinzufügen/Aus dem Bereich entfernen das selektierte digitalSTROM-Gerät dem selektierten Bereich direkt hinzufügen/entfernen. Dabei wird der Gerätewert nicht verändert.
Die Konfiguration von Bereichen kann über die Funktion 'Konfiguration der Bereiche für die Geräte im gewählten Raum einlesen“ ganz einfach überprüft werden (siehe Kapitel 5.6.2).
Siehe dazu die Befehle Gerätewert bearbeiten und Bereich hinzufügen/entfernen in der nachfolgenden Dokumentation.
Befehle der digitalSTROM-Geräte für die Aktivitäten, Stimmungen und Bereiche
Identifikations-Blinken
Lässt das selektierte digitalSTROM-Gerät zur Identifikation blinken
Zum Bereich hinzufügen
Fügt das in der Geräteliste selektierte digitalSTROM-Gerät dem in der Aktivitätenliste selektierten Bereich hinzu. Der Befehl ist nur verfügbar, wenn das ausgewählte digitalSTROM-Gerät aufgrund seiner Konfiguration und Bauart dem selektierten Bereich hinzugefügt werden kann.
Dieser Befehl vereinfacht insbesondere die Konfiguration der Aktivitäten für den Anwendungsbereich Schatten, da die Beschattungssysteme für das Hinzufügen zum Bereich nicht mehr gefahren werden müssen.
Aus dem Bereich entfernen
Entfernt das in der Geräteliste selektierte digitalSTROM-Gerät aus dem in der Aktivitäten-Liste selektierten Bereich.
Aktivitätseinstellungen bearbeiten
Im Dialog (Abb. 60) stehen folgende Optionen zur Verfügung:
„Blinken beim Aufruf von Stimmung 2“
Selektiertes digitalSTROM-Gerät blinkt beim Aufruf der selektierten Aktivität/Stimmung.
Das Blinken kann über Geräteeigenschaften bearbeiten des Ausgangs der digitalSTROM-Klemme konfiguriert werden.
„Ausgang beim Aufruf von Stimmung 2 nicht verändern“
Der Aufruf für diese Aktivität/Stimmung wird vom selektierten digitalSTROM-Gerät nicht befolgt. Damit wird der Ausgangswert nicht geändert, das Blinken wird, wenn gewünscht, aber ausgeführt.
Abb. 60: Dialog Geräteeigenschaften bearbeiten für eine Lichtstimmung
Erweiterte Geräteeigenschaften
Für die erweiterten Geräteeigenschaften (Abb.61) stehen folgende Optionen zur Verfügung:
„LED Modus“
Bestimmt den Anzeigemodus der LED im Gehäuse des digitalSTROM-Geräts. Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn das selektierte digitalSTROM-Geräte über eine LED verfügt.
„auto“
Die Helligkeit der LED entspricht dem aktuellen Gerätewert des Leistungsausgangs und passt sich beim dimmen somit an. Wir die Aktivität «Deep-Off» aufgerufen, so ist die LED dunkel. Ist der Ausgang deaktiviert leuchtet die LED schwach.
„aus“
Die LED bleibt dauerhaft dunkel.
„Übergangszeit zum Aufruf“
Bestimmt für die selektierte Aktivität/Stimmung die Geschwindigkeit für Stimmungsübergänge bei gedimmten Geräten.
„s tandard“
Gerätewert für die Aktivität/Stimmung wird innerhalb von 400 ms erreicht.
„langsam“
Gerätewert für die Aktivität/Stimmung wird innerhalb von 60 s erreicht.
Abb. 61: Dialog Erweiterte Einstellungen einer Lichtstimmung
Gerät umbenennen
Im Dialog Gerät umbenennen können Sie ganz einfach Ihr digitalSTROM-Gerät umbenennen. Mit Vorheriges Gerät auswählen und Nächstes Gerät auswählen gelangen Sie direkt zum nächsten oder vorherigen in der Liste aufgeführten digitalSTROM-Gerät.
Abb. 62: Dialog Erweiterte Einstellungen einer Lichtstimmung
Hinweis zum Konfigurieren des Gerätewerts für übergeordnete Aktivitäten
digitalSTROM-Geräte haben in der Werkseinstellung einen voreingestellten Gerätewert, welcher beim Aufruf einer übergeordneten Aktivität am Leistungsausgang ausgegeben wird.
Wird im Hauptbereich Aktivitäten in der Auswahlliste eine übergeordnete Aktivität selektiert, so kann in diesem Dialog zusätzlich der Gerätewert für diese Aktivität im digitalSTROM-Gerät verändert/gespeichert werden.
Beim Einstellen des Wertes wird der Ausgang nicht direkt verändert. Der Wert kann bei Bedarf aber mit dem Befehl Vorschau/zurücksetzen am Ausgang aktiviert werden.
Damit können Einstellungen für einzelne Geräte verändert werden, ohne dass die Aktivität in der ganzen Installation aufgerufen wird.
Der Befehl Speichern speichert alle im Dialog angezeigten Einstellungen für die gewählte Aktivität in das entsprechende Gerät. Der Wert muss beim Speichern daher nicht zwingend am Ausgang anliegen, so dass die Vorschau nicht zwingend aufgerufen werden muss.
Ist die Einstellung „Ausgang nicht verändern“ aktiviert, so kann die Einstellung des Gerätewerts für übergeordnete Aktivitäten nicht vorgenommen werden.
Abb. 63: Dialog der Geräteeigenschaften für die übergeordnete Aktivität Wind