4 Inbetriebnahme
4.1 Aufstarten des Systems
Nachdem alle digitalSTROM-Komponenten fachgemäss installiert wurden, kann das digitalSTROM-System unter Spannung gesetzt werden.
Beim erstmaligen Einschalten des digitalSTROM-Systems werden die digitalSTROM-Geräte im digitalSTROM-Meter registriert. Dies kann je nach Grösse der Installation 5-10 Minuten dauern.
 Bei der Erstinbetriebnahme empfiehlt es sich, die digitalSTROM-Meter nacheinander und einzeln in Betrieb zu nehmen und die erfolgreiche Registrierung der angeschlossenen Klemmen zu verifizieren.
 Prüfen Sie nach dem Einschalten der Spannung die LED-Statusanzeige an digitalSTROM-Server und digitalSTROM-Meter (siehe Kapitel 4.3).
Beachten Sie, dass die LED des dSS11-E nicht der digitalSTROM-LED-Statusanzeige entspricht. Die LED des dSS11-E zeigt lediglich die Stromversorgung an (grüne LED).
 Die Registrierung aller Geräte ist abgeschlossen, wenn die LED-Statusanzeige länger als 1 Minute dauerhaft grün leuchtet (siehe Kapitel 4.3).