5.3.3 Funktionalität der digitalSTROM-Geräte prüfen und konfigurieren
Abb. 28: Dialog Geräte der einzelnen digitalSTROM-Meter
Im Dialog Geräte (Abb. 28) stehen folgende Parameter zur Verfügung:
„Name “
Name des digitalSTROM-Geräts
„ID“
Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Geräts
„Ausgang “
Betriebsart des Leistungsausgangs eines digitalSTROM-Geräts, z.B. Taste geschaltet, Licht gedimmt oder Stimmung deaktiviert. Der Wert wird nur angezeigt, wenn das digitalSTROM-Gerät über einen Leistungsausgang verfügt.
„Eingangs Modus “
Gerät, Bereich oder Stimmung, welche mit dem Taster bedient werden.
„Eingang “
Belegung und Funktion des Tastereingangs an der digitalSTROM-Tasterklemme. Der Wert wird nur angezeigt, wenn die digitalSTROM-Tasterklemme über mehrere Tastereingänge verfügt.
„Status “
Der Status zeigt den aktuellen Wert der Eingänge von Sensoren. Bei Schaltsensoren zeigt der Status, ob der Eingang offen oder geschlossen ist. Bei analogen Sensoren wird der effektive Wert (z.B. in °C) angezeigt. Diese Informationen werden nur beim Öffnen des Hardware-Reiters geladen und können über „Ansicht aktualisieren“ manuell aktualisiert werden.
„Raum Name “
Name des Raums, welchem das digitalSTROM-Gerät zugewiesen ist
„Raum ID “
Eindeutige Kennung des Raums, welchem das digitalSTROM-Gerät zugewiesen ist
„HW Info “
Angaben über Hardware-Typ des digitalSTROM-Geräts
„Firmware Version “
Version der Firmware des digitalSTROM-Geräts
„Registriert am “
Zeitpunkt der Registrierung des digitalSTROM-Geräts im digitalSTROM-Meter
„Inaktiv seit“
Zeitpunkt, zu welchem das digitalSTROM-Gerät inaktiv gesetzt wurde (Zeitpunkt zu dem es aus dem digitalSTROM-Stromkreis entfernt wurde)
„Kommentar “
Erfasster Kommentar zum digitalSTROM-Gerät