5.3 Installation im Stromkreis überprüfen und konfigurieren
In jedem Stromkreis kontrolliert ein digitalSTROM-Meter die Kommunikation der digitalSTROM-Geräte.
Prüfen Sie, ob die aufgeführten digitalSTROM-Geräte mit den Informationen auf Ihren Konfigurationsblättern übereinstimmen.
Benennen Sie die digitalSTROM-Meter mit eindeutigen Namen und ordnen Sie diesen die zuvor notierten digitalSTROM-Meter IDs zu. Dies hilft Ihnen bei der späteren Konfiguration der Räume und digitalSTROM-Geräte.
Fügen Sie notwendige zusätzliche Informationen als Kommentare in die Auswahlliste ein.
Konfigurieren Sie die Funktionen der einzelnen Geräte (z. B. Tasterfunktion).
Kalibrieren Sie einzelne digitalSTROM-Geräte, z. B. digitalSTROM-Relaisklemme Schatten.
Für die Darstellung im Hauptbereich Hardware wird in der oberen Bildschirmhälfte eine Auswahlliste mit allen digitalSTROM-Metern angezeigt (siehe Kapitel 5.3.1).
In der unteren Bildschirmhälfte wird die Datenansicht mit den im selektierten digitalSTROM-Meter registrierten digitalSTROM-Geräten angezeigt. In der Geräteliste können Sie die digitalSTROM-Geräte umbenennen, konfigurieren und testen (siehe Kapitel 5.3.3).