> 9.2 | Zuverlässigen Betrieb sicherstellen

> Die nachfolgend beschriebenen Schritte dienen dazu, den zuverlässigen Betrieb des digitalSTROM-Systems sicherzustellen.

>  | Die Tests sind nacheinander für jeden Stromkreis durchzuführen.

>  | Während der nachfolgenden Tests sollten im jeweiligen Stromkreis keine Bedienvorgänge (wie Tasterbetätigungen) erfolgen. Ausgenommen sind die beschriebenen Vorgänge.

>  | Falls sie Geräte oder Klemmen aus dem Stromkreis entfernt haben, starten sie vor dem ersten Schritt Geräteverfügbarkeit testen. Siehe dazu Kapitel 5.3.2.

>  | Im Stromkreis muss mindestens eine digitalSTROM-Klemme registriert und physikalisch mit dem Stromkreis verbunden sein.

> Alle elektrischen Geräte einschalten
> Um die Übertragungsqualität mit grösster Beeinträchtigung durch Störquellen zu testen, schalten sie möglichst alle Verbraucher im jeweils betrachteten Stromkreis ein (Worst Case).
> Darunter fallen zum Beispiel:

> - | Ladegeräte für Telefone, MP3-Player usw.

> - | PCs, Laptops, Bildschirme, Drucker, Router

> - | Fernseher, Radios, Verstärker

> - | Leuchtstoffröhren, Niedervolt-Lampen, ESL, Dimmer

> - | Staubsauger.

> Testen der Übertragungsqualität
> Selektieren Sie im Hauptbereich Hardware den jeweiligen digitalSTROM-Meter und führen Sie den Befehl Übertragungsqualität testen aus.
> Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, empfiehlt es sich für „Anzahl der Abfragen pro Gerät“ den Wert 5 zu verwenden.

>  | Starten sie den Test

> Störquellen sollten identifiziert und über ein digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) isoliert werden, wenn:

> - | mehr als 10 % der Abfragen (Anzahl Geräte * Anzahl der Abfragen entspricht 100 %) verloren gehen

> - | der Mittelwert der Übertragungsqualität für die Rückkanal Kommunikation unter 80 % liegt.

> Resultate überprüfen
> Die Messresultate sind auch aus dem Protokoll ersichtlich.
> Störquellen beseitigen
> Wurden unzulässig viele Übertragungsfehler detektiert, muss die Störquelle lokalisiert und isoliert werden.

>  | Sollten sie viele elektronische Geräte über eine oder mehrere Steckerleisten angeschlossen haben, dann schliessen sie diese zunächst über einen digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) an und wiederholen Sie den Test. Verbessert sich das Ergebnis deutlich, so belassen sie den digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) an dieser Stelle. Andernfalls fahren sie mit der Suche fort.

> 

> Zur Identifikation einzelner Störquellen, schalten sie diese jeweils einzeln aus und wiederholen Sie den Test der Übertragungsqualität. Verbessert sich das Ergebnis deutlich, sollte der entsprechende Verbraucher mit Hilfe eines digitalSTROM-Gerätefilters (dS-FD) am digitalSTROM-Stromkreis angeschlossen bleiben.
> Bei Geräten, die nur sehr kurzfristig betrieben werden, so dass die vorübergehende Beeinträchtigung toleriert werden kann, kann auf ein digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) auch verzichtet werden.

> Achtung: digitalSTROM-Geräte können nicht hinter einem digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) betrieben werden!
> Werden verschiedene Geräte als Störquellen identifiziert, können diese gemeinsam mit Hilfe einer Steckerleiste über einen digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) angeschlossen werden. Achten Sie dabei darauf, dass die maximale Last des digitalSTROM-Gerätefilter (dS-FD) nicht überschritten wird.