> 4.3.2 | digitalSTROM-Server

> LED-Statusanzeige
> Die Farbe der LED-Statusanzeige signalisiert den Betriebszustand des digitalSTROM-Servers

> | Normaler Betrieb (Grün)
> | Hardware- oder Software Fehler (Rot) Der digitalSTROM-Server muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Tritt der Fehler nach dem Neustart erneut auf, so muss dieser digitalSTROM-Server ersetzt werden.
> | dS485® Busverbindung wird initialisiert (Grau)
> | Systemstart (Gelb)

> Fehlermeldungen (Blinken)
> Zur Signalisierung der Fehlermeldungen wird die Farbe der LED-Statusanzeige durch ein einfaches Blinken unterbrochen. Die Farbe der Unterbrechung (Blinken) signalisiert dabei die Fehlermeldung im digitalSTROM-Server.

> | Keinen weiteren digitalSTROM-Meter gefunden (Magenta)
> | Keine physikalische Netzwerk-Verbindung (LAN) vorhanden (Cyan)

> Neustart und Reset

>  | Um einen Neustart auszulösen, muss der LED-Taster während 5 Sekunden ununterbrochen gedrückt werden.

> | Nach 5 Sekunden wechselt die Farbe der LED-Statusanzeige auf Blau. Den LED-Taster jetzt loslassen um den digitalSTROM-Server neu zu starten.

>  | Um ein Reset auszulösen muss der LED-Taster während 15 Sekunden ununterbrochen gedrückt werden. Dabei werden das Administrator-Passwort und die Netzwerkeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

> | Nach 15 Sekunden beginnt die LED-Statusanzeige blau zu blinken. Den LED-Taster jetzt loslassen um das Administrator-Passwort auf die Werkseinstellung und die Netzwerkeinstellung auf DHCP zu setzen.