> 5.3.2 | Funktionalität der digitalSTROM-Geräte prüfen und konfigurieren

> digitalSTROM-Geräteliste
> Spalten
> „Name“
> Name des digitalSTROM-Geräts
> „dSID“
> Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Geräts
> „Ausgang“
> Betriebsart des Leistungsausgangs digitalSTROM-Geräts
> „Taster Modus“
> Gerät, Bereich oder Stimmung, welche mit dem Taster bedient werden
> „Raum Name“
> Name des Raums, welchem das digitalSTROM-Gerät zugewiesen ist
> „Raum ID“
> Eindeutige Kennung des Raums, welchem das digitalSTROM-Gerät zugewiesen ist
> „HW Info“
> Angaben über Hardware-Typ des digitalSTROM-Geräts
> „Firmware Version“
> Version der Firmware des digitalSTROM-Geräts
> „Registriert am“
> Zeitpunkt der Registrierung des digitalSTROM-Geräts im digitalSTROM-Meter
> „Zuletzt gesehen“
> Letzter bekannter Zeitpunkt, zu welchem mit dem digitalSTROM-Gerät kommuniziert wurde
> „Kommentar“
> Erfasster Kommentar zum digitalSTROM-Gerät
> Befehle
> Geräte blinken
> Lässt das selektierte digitalSTROM-Gerät blinken
> Gerätewert bearbeiten
> Öffnet den Dialog zur Bearbeitung des aktuellen Gerätewertes des selektierten digitalSTROM-Geräts. Der aktuelle Gerätewert wird beim Öffnen des Dialogs aus dem digitalSTROM-Gerät gelesen und nach kurzer Zeit (ca. 2 Sekunden) im Dialog angezeigt.
> Beispiel digitalSTROM-Klemme Schatten
> „Wert“
> Der aktuelle Gerätewert (0-100 %) kann danach mit Hilfe des Schiebereglers oder durch direkte Eingabe des Werts verändert werden. Zudem kann der Gerätewert mit Wert erhöhen und Wert mindern in 5 %-Schritten verändert werden. Für die digitalSTROM-Relaisklemmen Schatten (grau) wird bei jeder Betätigung von Wert erhöhen/Wert mindern ein kleiner Bewegungsschritt ausgeführt.
> Die Veränderung des Gerätewerts im Dialog führt unmittelbar zur Änderung des Ausgangswerts am digitalSTROM-Gerät.
> Mit Min wird der aktuelle Gerätewert auf 0 % gesetzt.
> Mit Max wird der aktuelle Gerätewert auf 100 % gesetzt.
> Mit Stop kann die Fahrt eines Beschattungssystems gestoppt werden (z. B. wenn zuvor mittels MIN oder MAX eine Fahrt in die Endpositionen gestartet wurde).
> Nur für digitalSTROM-Relaisklemmen Schatten (grau).
> Mit Vorheriges Gerät auswählen und Nächstes Gerät auswählen gelangen Sie direkt zum nächsten oder vorherigen in der Liste aufgeführten digitalSTROM-Gerät.

>  | Nutzen Sie diesen Dialog um die angeschlossenen digitalSTROM-Geräte zu testen oder um die Gerätewerte aller digitalSTROM-Geräte in einem Raum vor dem Abspeichern in einer Aktivität/Stimmung einzustellen.

> Übertragungsqualität testen
> Prüft die Übertragungsqualität des Hin- und Rückkanals zum einzelnen digitalSTROM-Gerät und zeigt die Verbindungsqualität nach Abschluss der Prüfung in einem Dialog an.
> Verwenden Sie diesen Befehl wenn ein technisches Problem mit einem digitalSTROM-Gerät vorliegt, z. B. wenn ein digitalSTROM-Gerät unregelmässig ein Fehlverhalten aufweist.
> Geräteeigenschaften bearbeiten
> Der Dialog ermöglicht es, die Eigenschaften des selektierten digitalSTROM-Geräts zu bearbeiten. Das abgebildete Beispiel zeigt die Geräteeigenschaften einer digitalSTROM-Tasterklemme Licht (gelb).
> Im Kapitel 5.4.3 finden Sie entsprechende Anwendungsbeispiele, welche die möglichen Konfigurationen der digitalSTROM-Tasterklemme detailliert erläutern.
> „Farbgruppe“
> Nur für digitalSTROM-Geräte des Anwendungsbereichs Joker (schwarz) verfügbar. Wählen Sie die für den Betrieb des selektierten digitalSTROM-Gerätes gewünschte digitalSTROM-Farbe.
> Soll mit einem Taster z. B. Licht geschaltet werden, wir die Farbgruppe auf Licht (gelb) gesetzt.
> Die Farbgruppe der digitalSTROM-Relaisklemme wird aufgrund der angeschlossenen Geräte eingestellt (z. B. Audio (cyan), wenn damit ein Audio System geschaltet wird).
> Hinweise zur digitalSTROM-Farbenlehre im Kapitel 1.6.
> „Betriebsart“
> Betriebsart des Leistungsausgangs für digitalSTROM-Geräte mit Leistungsausgang und Anwendungsbereich Joker (schwarz). Die Betriebsart des digitalSTROM-Geräts Joker kann unabhängig von der Farbgruppe gewählt werden.
> „Schalten“
> Das angeschlossene Gerät wird über einen digitalSTROM-Taster mit derselben Farbgruppe gesteuert. In den Stimmung 1-4 und bei Bereich Ein wird es eingeschaltet, bei Stimmung Aus, <<Gehen>> und <<Deep Off>> wird das angeschlossene Gerät ausgeschaltet. Diese Betriebsart wird z. B. verwendet, wenn sie an das digitalSTROM-Gerät eine Lampe anschliessen und diese mit der Farbgruppe Licht (gelb) über einen Raumtaster steuern.
> „Sparen“
> Das angeschlossene Gerät soll bei Abwesenheit oder in der Nacht automatisch ausgeschaltet werden und damit Energie sparen. Bei <<Gehen>>, <<Schlafen>> und <<Deep Off>> wird das angeschlossene Gerät ausgeschaltet, bei <<Kommen>> oder <<Aufwachen>> wird es wieder eingeschaltet.
> Zusätzlich schaltet es bei den Stimmungen 1-4 und im Bereich Ein ein, bei den Aus-Stimmungen jedoch nicht ab. Sparen kann z. B. für Geräte mit hohem Standby-Verbrauch (z. B. Fernseher und Audio-Geräte) oder Geräte im Dauerbetrieb (z. B. Netzwerk-Router) verwendet werden. Diese werden bei Abwesenheit automatisch von der Spannungsversorgung getrennt.
> „Wischen“
> Viele handelsübliche Elektronik-Geräte fallen durch einen kurzzeitigen Stromunterbruch in einen geräteeigenen Standby-Betrieb (z. B. Fernseher). In der Betriebsart Wischen wird somit für die Aus-Stimmungen oder die Aktivität <<Standby>> die Spannungsversorgung für das angeschlossene Gerät nur kurz unterbrochen und so das Gerät in den geräteeigenen Standby-Betrieb versetzt. Bei <<Gehen>>, <<Schlafen>> und <<Deep Off>> wird das Gerät ganz von der Spannungsversorgung getrennt.
> Stimmung 1-4, Bereich Ein wie auch <<Kommen>> und <<Aufwachen>> schalten das Gerät wieder ein. Wobei das angeschlossene Gerät dadurch ebenfalls in den geräteeigenen Stanby-Betrieb versetzt wird.
> Dank der Betriebsart Wischen können sie Geräte (z. B. Fernseher) über digitalSTROM ausschalten, diese aber gleichzeitig im geräteeigenen Standby-Betrieb belassen.„Taster“
> Je nach Funktion der digitalSTROM-Tasterklemme können Stimmungen für ein direkt am Ausgang angeschlossenes Gerät (Gerätetaster), einen Bereich innerhalb des Raumes (Bereichstaster) oder für den ganzen Raum (Raumtaster) aufgerufen werden.
> „Gerätetaster“
> Der Gerätetaster schaltet/dimmt mit 1x Klick grundsätzlich ein direkt am Ausgang angeschlossenes Gerät. Mit 2x, 3x, 4x Klick können am Gerätetaster zusätzlich Stimmungen für den Raum aufgerufen werden. Dies entspricht der Werkseinstellung des digitalSTROM-Schnurdimmers.
> „Bereichstaster“
> Der Bereichstaster schaltet/dimmt mit 1x Klick gründsätzlich die zu einem Bereich gehörenden digitalSTROM-Geräte in einem Raum. Die restlichen Geräte im Raum bleiben unverändert.
> Verwenden Sie das Dropdown-Menü um den gewünschten Bereich auszuwählen, welcher mit dem 1x Klick eingeschaltet werden soll. Es stehen in einem Raum maximal 4 Bereiche zur Verfügung.
> Wird eine digitalSTROM-Tasterklemme als Bereichstaster konfiguriert, so erscheint im Hauptbereich Aktivitäten die zugehörige Stimmung, z. B. Bereich 1 Ein. Wird die Stimmung für einen Bereich (z. B. Bereich 1 Ein) gespeichert, so bilden die zu diesem Zeitpunkt eingeschalteten digitalSTROM-Geräte (Gerätewert grösser 0%) automatisch den entsprechenden Bereich.
> Siehe dazu Kapitel 5.5.2.
> Mit 2x, 3x, 4x Klick können am Bereichstaster zusätzlich Stimmungen für den Raum aufgerufen werden.
> „Raumtaster“
> Der Raumtaster schaltet/dimmt grundsätzlich die zu einem Raum gehörenden digitalSTROM-Geräte. Mit 1x, 2x, 3x und 4x Klick können vier verschiedene Stimmungen für den Raum aufgerufen werden. Dies entspricht der Werkseinstellung der digitalSTROM-Tasterklemme.
> „Ausgang “
> Bestimmt die Betriebsart des Leistungsausgangs der digitalSTROM-Klemme. Die Einstellung wird im Dialog nur angezeigt, wenn die selektierte digitalSTROM-Klemme über einen Leistungsausgang verfügt.
> „geschaltet“
> Ausgang wird mit 0 % (Aus) oder 100 % Leistung (Ein) geschaltet.
> „gedimmt“
> Stufenlose Leistungsabgabe von 0-100 %.
> Nur für den Betrieb mit dimmbaren Lasten verwenden!
> „deaktiviert“
> Beim Einstellen von Stimmungen und Aktivitäten wird das digitalSTROM-Gerät vom digitalSTROM-Meter nicht berücksichtigt. Diese Einstellung sollte verwendet werden, wenn an der Klemme keine Last angeschlossen ist.
> Erweiterte Eigenschaften

> | Nutzen Sie den Pfeil um die Erweiterten Eigenschaften entsprechen ein-/auszublenden.

> „Verwendete Stimmungen“
> Bestimmt welche Stimmungen für die selektierte digitalSTROM-Tasterklemme bei 1x Klick / 2x, 3x ,4x Klick verwendet werden:

>  | Für Gerätetaster sind folgende Stimmungen fest vorgegeben. - Gerät / Stimmung 2-4

>  | Für Bereichstaster können Stimmungen wie folgt verwendet werden:

> - Bereich 1 / Stimmung 2-4 oder Stimmung 12-14
> - Bereich 2 / Stimmung 2-4 oder Stimmung 22-24
> - Bereich 3 / Stimmung 2-4 oder Stimmung 32-34
> - Bereich 4 / Stimmung 2-4 oder Stimmung 42-44

>  | Für Raumtaster können Stimmungen wie folgt verwendet werden: - Stimmung 0-4 - Stimmung 10-14 - Stimmung 20-24 - Stimmung 30-34 - Stimmung 40-44

> Um sich möglichst rasch einen Überblick über die geltende Konfiguration verschaffen zu können, werden die verwendeten Stimmungen in Listenform visualisiert:
> „1x Klick“
> Gibt an ob der 1x Klick ein angeschlossenes Gerät, die Geräte in einem Bereich oder die Stimmung im Raum anspricht.
> „2x, 3x, 4x Klick“
> Visualisiert die verwendeten Stimmungen für den 2x, 3x, 4x Klick.
> „Lokalpriorisierung bei 1x Klick“
> Wenn die Lokalpriorisierung aktiv ist, werden die vom Geräte- oder Bereichstaster eingeschalteten digitalSTROM-Geräte beim Aufrufen von Stimmungen für den Raum nicht beeinflusst. Sie können in der Folge nur über den entsprechenden Geräte- oder Bereichstaster, oder durch Halten (1s) eines anderen Tasters der entsprechenden Farbe (z. B. gelb) ausgeschaltet werden. Diese Funktionalität entspricht dem Verhalten des digitalSTROM-Schnurdimmers.
> Für den Bereichstaster ist die Lokalpriorisierung in der Werkseinstellung standardmässig aktiv. Sie können die Lokalpriorisierung für den Bereichstaster jedoch nach Wunsch deaktiveren. Dies kann nützlich sein, wenn die im Raum aufgerufene Stimmung in jedem Fall auch die zu einem Bereich gehörenden digitalSTROM-Geräte schalten soll.
> Für Geräte- und Raumtaster kann die Einstellung der Lokalpriorisierung nicht verändert werden.
> Geräteeigenschaften-Schatten bearbeiten
> Ermöglicht es, die Eigenschaften für digitalSTROM-Relaisklemmen anzupassen, welche für die Ansteuerung von motorisierten Rolläden, Jalousien oder Markisen verwendet werden.
> Die Werte für Fahrzeit auf-zu und Fahrzeit zu-auf, sowie die Laufrichtung werden während der Kalibration ermittelt.
> Das abgebildete Beispiel zeigt die Geräteeigenschaften-Schatten für die digitalSTROM-Relaisklemme Rollladen GR-KL200 (grau).
> Bemerkung zur Bedienung und Interpretation der Eigenschaften für unterschiedliche Beschattungssysteme:

> Beschattungssystem | Fahrbefehle / Position in der Aus-Stimmung
> Rollladen | Werden typischerweise mit einem 2-Weg-Taster bedient. Fahrzeit auf-zu: Fahrzeit um Rollladen herunterzufahren Fahrzeit zu-auf: Fahrzeit um Rollladen hochzufahren Rollladen dienen als Sicht-, Witterungs- und Einbruchschutz. In der Werkseinstellung der digitalSTROM-Relaisklemme Rollladen (grau) sind die Rollladen in der Aus-Stimmung daher zu (heruntergefahren).

> Jalousie

> Werden typischerweise mit einem 2-Weg-Taster bedient.
> Fahrzeit auf-zu: Fahrzeit um Jalousie herunterzufahren
> Fahrzeit zu-auf: Fahrzeit um Jalousie hochzufahren
> Jalousien dienen als Sicht-, Witterungs- und teilweise als Einbruchschutz. Dabei lässt sich neben der Position auch die Stellung der Lamellen steuern. Jalousien werden auch als Lamellenstoren bezeichnet. In der Werkseinstellung der digitalSTROM-Relaisklemme Jalousien (grau) sind die Jalousien in der Aus-Stimmung zu (heruntergefahren).

> Markise

> Werden typischerweise mit einem 1-Weg-Taster bedient.
> Fahrzeit auf-zu: Fahrzeit um Markise einzuziehen
> Fahrzeit zu-auf: Fahrzeit um Jalousie herauszufahren
> Markisen sind typischerweise Beschattungssysteme aus Stoff. Daher werden diese bei schlechter Witterung oder bei Abwesenheit eingezogen. In der Werkseinstellung der digitalSTROM-Relaisklemme Markise (grau) sind die Markisen in der Aus-Stimmung eingezogen.

> „Fahrzeit auf-zu“
> Zeit, die das Beschattungssystem benötigt, um von der geöffneten/ausgefahrenen Endposition zur geschlossenen/eingezogenen Endposition zu fahren.
> „Fahrzeit zu-auf“
> Zeit, die das Beschattungssystem benötigt, um von der geschlossenen/eingefahrenen Endposition zur geöffneten/ausgefahrenen Endposition zu fahren.
> „Fahrzeit Lamellen“
> Zeit, die eine Jalousie zum Öffnen, respektive Schliessen der Lamellen benötigt.
> Nur für Jalousien aktiv.
> „Anlaufverzögerung“
> Verzögerung bis zum Anlaufen des Motors, nachdem die digitalSTROM-Relaisklemme den Motor speist. Dieser Parameter wird in der aktuellen Software-Version noch nicht verwendet und sollte nicht verändert werden.
> „Laufrichtung“
> Bestimmt die Laufrichtung des angeschlossenen Motors. Die Laufrichtung für die Fahrbefehle Auf/Zu kann je nach Beschattungssystem oder Hersteller umgekehrt werden.
> „standard“
> Standard Laufrichtung Auf/Zu
> „entgegengesetzt“
> Entgegengesetzte Laufrichtung Zu/Auf
> „Kalibrationswerte vor Überschreiben schützen“
> Schützt die Parameter vor dem Überschreiben durch die Kalibration. Die Kalibration kann im webbasierten digitalSTROM-Konfigurator oder mittels Tippbefehlen nur dann initiiert werden, wenn der Schutz aufgehoben ist. Diese Einstellung verhindert das irrtümliche Überschreiben der Kalibrationsdaten beim Einstellen von neuen Stimmungen.
> Kalibration Starten
> Die Kalibration der digitalSTROM-Relaisklemme dient zur Ermittlung der Parameter des angeschlossenen Beschattungssystems.
> Siehe dazu Kapitel 5.3.3.1.
> Erweiterte Eigenschaften

> | Nutzen Sie den Pfeil um die Erweiterten Eigenschaften entsprechend ein-/auszublenden.

> „Fahrzeit beim Blinken“
> Das Blinken wird beim Beschattungssystem durch eine kurze Fahrbewegung angezeigt.
> Fahrzeit für die Blinkbewegung.
> „Umkehrzeit bei Richtungswechsel“
> Dauer der Fahrunterbrechung, die beim direkten Umschalten der Fahrtrichtung entsteht.
> „Nachlaufzeit in Endposition“
> Maximale Zeitspanne, während dem der angeschlossene Motor nach Ablauf der Fahrzeit durch die digitalSTROM-Relaisklemme noch gespiesen wird. Damit wird sichergestellt, dass die Endlage auch bei erhöhter Fahrzeit (z. B. wegen Kälte oder verschmutzten Führungsschienen) erreicht wird.
> „Schwellwert Endschaltererkennung“
> Die digitalSTROM-Relaisklemme überwacht den Laststrom. Fällt der Laststrom unter diesen Schwellenwert wird die Erreichung der Endposition detektiert. Dieser fällt ab, nachdem das Beschattungssystem auf den integrierten Endschalter auffährt.
> Im Normalbetrieb darf der Schwellwert nicht unter 116 mA gesetzt werden (in der Werkeinstellung beträgt der Schwellwert 232 mA). Wird der Wert von 0 mA gesetzt, ist die Endschaltererkennung deaktiviert, womit die digitalSTROM-Relaisklemme die Last nach der definierten Fahrzeit ausschaltet.
> „Anzahl der Schritte für Feineinstellung“
> Anzahl der Bewegungsschritte für die Feineinstellungen (Auf-/Zu-Taster lange gedrückt) bevor die kontinuierliche Fahrt gestartet wird. Setzen sie den Wert auf 0, wenn die kontinuieriche Fahrt direkt gestartet werden soll.
> „Fahrzeit für Feineinstellung“
> Zeitdauer der Bewegungsschritte für die Feineinstellungen. Damit kann die Distanz (oder der Winkel für Lamellenstoren) für die einzelnen Bewegungen der Feineinstellungen festgelegt werden.
> Gerät umbenennen
> Öffnet den Dialog zum Umbenennen eines digitalSTROM-Geräts.
> Kommentar bearbeiten
> Öffnet den Dialog zum Bearbeiten eines Kommentars zum digitalSTROM-Gerät.
> Gerät löschen
> Löscht ausgewähltes digitalSTROM-Gerät aus der Geräteliste.
> Gilt nur für digitalSTROM-Geräte die inaktiv (grau) sind.
> Inaktive und physisch bereits aus der Installation entfernte digitalSTROM-Geräte bleiben im digitalSTROM-Meter registriert (z. B. saisonale Dekorationsbeleuchtungen).
> Löschen Sie nicht mehr verwendete digitalSTROM-Geräte aus dem System.
> Um ein gelöschtes digitalSTROM-Gerät nachträglich wieder im System verwenden zu können, muss dieses somit erneut registriert werden. Selektieren Sie dazu im Hauptbereich Hardware den entsprechenden digitalSTROM-Meter und führen Sie dann den Befehl Alle Geräte neu registrieren aus. Siehe dazu Kapitel 5.3.1.