> 5.3.1 | Funktionalität der digitalSTROM-Meter konfigurieren

> Auswahlliste digitalSTROM-Meter
> Spalten
> „dSM Name“
> Name des digitalSTROM-Meters
> „dSM dSID“
> Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Meters
> „Anzahl Geräte“
> Anzahl der am digitalSTROM-Meter angeschlossenen digitalSTROM-Geräte
> „Verbrauch (W)“
> Gesamt-Energieverbrauch der am digitalSTROM-Meter angeschlossenen digitalSTROM-Geräte in Watt
> „ARM Software Version“
> Software-Version des Mikroprozessors des digitalSTROM-Meters
> „DSP Software Version“
> Software-Version des Signalprozessors des digitalSTROM-Meters
> „HW Version“
> Hardware-Version des digitalSTROM-Meters
> Befehle
> Meter LED blinken
> Lässt die LED-Statusanzeige an der Gehäusevorderseite des selektierten digitalSTROM-Meters blinken.
> Übertragungsqualität testen
> Prüft die Übertragungsqualität des Hin- und Rückkanals zu allen aktiven digitalSTROM-Geräten an einem digitalSTROM-Meter und zeigt die Verbindungsqualität nach Abschluss der Prüfung in einem Dialog an.
> Um den schlechtesten Fall zu prüfen sollten möglichst alle Verbraucher (Fernseher, Computer) im entsprechenden Stromkreis eingeschaltet werden.
> Verwenden Sie diesen Befehl:

> - | um die Kommunikation/Zuverlässigkeit neu installierter und konfigurierter digitalSTROM-Komponenten zu überprüfen

> - | für die Analyse von Problemen, bei welchen Sie einen Zusammenhang mit der Übertragungsqualität vermuten.

> „dSM Name“
> Name des digitalSTROM-Meters für welchen die Übertragungsqualität getestet wird.
> „dSM ID“
> Eindeutige Kennung des digitalSTROM-Meters für welchen die Übertragungsqualität getestet wird.
> „Anzahl der Geräte“
> Anzahl der am digitalSTROM-Meters angeschlossenen digitalSTROM-Geräte.
> „Anzahl der Abfragen pro Gerät“
> Anzahl Testsequenzen (Telegramme) pro angeschlossenem digitalSTROM-Gerät.
> „Mittelwert“
> Durchschnittliche Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramme während des Tests.
> „Minimalwert“
> Minimalste Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramm während des Tests.
> „Maximalwert“
> Maximale Empfangsqualität für Hin- und Rücktelegramm während des Tests.
> „Verlorene Abfragen“
> Gesamtanzahl der Telegramme, für welche kein Antworttelegramm empfangen wurde.
> Mit der Schaltfläche Protokoll ansehen lassen sich die Testresultate betrachten.
> Mit Protokoll herunterladen lassen sich die Testresultate als Datei im HTML-Format auf den Rechner speichern.
> Geräteverfügbarkeit testen
> Prüft die Anwesenheit der im digitalSTROM-Meter registrierten digitalSTROM-Geräte. Dieser Test dient zur Aktualisierung der Geräteliste. digitalSTROM-Geräte welche im digitalSTROM-Meter registriert sind, aber physikalisch nicht verfügbar sind, werden inaktiv (grau) dargestellt. Der digialSTROM-Meter testet die Geräteverfügbarkeit automatisch alle 24 Stunden.
> Verwenden Sie diesen Befehl:

> - | Wenn Sie bisher inaktiv dargestellte digitalSTROM-Geräte erneut im digitalSTROM-Stromkreis verwenden und die Darstellung der inaktiven digitalSTROM-Geräte in der Liste aktualisieren wollen.

> - | Wenn Sie digitalSTROM-Geräte physikalisch aus dem digitalSTROM-Stromkreis entfernt haben und dauerhaft aus dem System löschen möchten. Nur inaktiv dargestellte digitalSTROM-Geräte können gelöscht werden.

> Alle Geräte neu registrieren
> Alle physikalisch am digitalSTROM-Meter angeschlossenen digitalSTROM-Geräte werden neu im digitalSTROM-Meter registriert.
> Verwenden sie diesen Befehl, wenn:

> - | Sie vorgängig gelöschte digital-STROM-Geräte wieder in die Installation einfügen

> - | korrekt angeschlossene digitalSTROM-Geräte nicht im digitalSTROM-Konfigurator aufgeführt werden.

> Meter umbenennen
> Öffnet den Dialog zum Umbenennen des selektierten
> digitalSTROM-Meters.
> Kommunikationslog ansehen
> Darstellung des Kommunikation-Logfiles für die Kommunikation zwischen dem selektierten digitalSTROM-Meter und den darin registrierten digitalSTROM-Geräten.
> Gerät löschen
> Löscht ausgewähltes digitalSTROM-Gerät aus der Geräteliste.
> Gilt nur für digitalSTROM-Geräte die inaktiv (grau) sind.
> Inaktive und physisch bereits aus der Installation entfernte digitalSTROM-Geräte bleiben im digitalSTROM-Meter registriert (z. B. saisonale Dekorationsbeleuchtungen).
> Löschen Sie nicht mehr verwendete digitalSTROM-Geräte aus dem System. digitalSTROM-Geräte, welche gelöscht, jedoch nachträglich wieder ins System integriert werden, können im Hauptbereich Hardware mit Alle Geräte neu registrieren wieder registiert werden. Siehe dazu Kapitel 5.3.1.