> 3.3 | Elektrische Installation im Verteiler

> Folgende Arbeitsschritte sind im Verteiler vorzunehmen:

> Schritt | Bezeichnung | Bemerkungen

> 1

> Montage und Anschluss
> digitalSTROM-Filter

> Montieren Sie die digitalSTROM-Filter gemäss der Montageanleitung auf der Hutschiene und schliessen Sie die elektrischen Verbindungen zur Netzversorgung an.
> Ziehen Sie dabei auch die Schrauben der nicht benutzten Anschlussklemmen fest.
> Der digitalSTROM-Filter muss zwingend auf der Primärseite des digitalSTROM-Meters installiert werden. Befindet sich der Filter auf der Sekundärseite wird die Kommunikation im digitalSTROM-Stromkreis gestört!

> 2

> Montage und Anschluss
> digitalSTROM- Meter

> Montieren Sie den digitalSTROM-Meter gemäss der Montageanleitung.
> Abstände
> Bei der Anordnung der digitalSTROM-Meter muss nach jedem dritten digitalSTROM-Meter ein Abstand von 0.5 TE belassen werden. Werden die digitalSTROM-Meter horizontal montiert, muss der Abstand nach jedem Geräte eingehalten werden.
> Dies verbessert die Wärmeabfuhr bei hoher Last und erhöhter Umgebungstemperatur.
> Anschliessen
> Trennen Sie die abgangsseitigen Verbindungen vom Leitungsschutzschalter und schliessen den digitalSTROM-Meter gemäss Montageanleitung an.
> Der digitalSTROM-Meter wird in Reihe zum Leitungsschutzschalter angeschlossen.
> Die maximale Stromstärke für den digitalSTROM-Meter beträgt 16 A.

> 3

> Montage und Anschluss
> Netzteil
> (optional)

> Montieren Sie das 24 V DC-Netzteil für den digitalSTROM-Server gemäss der Montageanleitung auf der Hutschiene und schliessen Sie die elektrischen Verbindungen an.
> Das verwendete Netzteil muss eine Nennspannung von 24 V DC +/-10 %, und eine minimale Stromstärke von 0,4 A aufweisen. Bei der Montage und Verdrahtung des Netzteils sind landesspezifische Vorschriften einzuhalten.

> 5 | Anschluss der Ethernet-Schnittstelle (optional) | Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle mit einem lokalen Netzwerk (Router).

> 6

> dS485 Busleitung verbinden

> Verdrahten Sie die Busverbindung zwischen den digitalSTROM-Metern gemäss der Montageanleitung.
> Falls ein digitalSTROM-Server installiert wurde, verbinden Sie den digitalSTROM-Server gemäss der Montageanleitung mit der Busleitung.
> Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Anschlussklemmen für die Busverbindung!
> Es darf maximal ein digitalSTROM-Server an die RS485 Busverbindung angeschlossen werden!
> Abschlusswiderstände:
> Achten Sie darauf, dass an beiden Enden der Busverbindung die beiliegenden Abschlusswiderstände angeschlossen sind!

> Die Montageanleitungen und weitere Informationen können unter
> www.aizo.com/support
> heruntergeladen werden.