> 4.3.1 | digitalSTROM-Meter

> LED-Statusanzeige
> Die Farbe der LED-Statusanzeige signalisiert den Betriebszustand des digitalSTROM-Meters:

> | Normaler Betrieb (Grün)
> | dS485® Busverbindung wird initialisiert (Grau)
> | Fehlerhafte Konfiguration, der digitalSTROM-Meter muss ersetzt werden (Magenta)
> | Hardware-Fehler (Rot)

> Zusatzinformationen im Normalbetrieb
> Einfaches, kurzes Blinken
> Ereignisse werden durch einmaliges Blinken und Farbänderung der LED-Statusanzeige angezeigt. Den unterschiedlichen Betriebs-zuständen sind Farben zugeordnet:

> | Taster-Telegramm von einem digitalSTROM-Gerät empfangen (Schwarz - LED dunkel)
> | Neues digitalSTROM-Gerät wurde erkannt (Blau)
> | digitalSTROM-Gerät wurde erfolgreich registriert (Cyan)
> | digitalSTROM-Gerät konnte nicht registriert werden (Rot)
> | Registrierungszyklus der digitalSTROM-Geräte wurde abgeschlossen. (Gelb)

> Hardware-Fehler
> Ein Hardwarefehler wird grundsätzlich durch die Farbe Rot signalisiert. Zusätzlich werden anhand verschiedener Blink-Frequenzen und Farben weitere Informationen über die Art des Hardware-Fehlers vermittelt:

> Temperatur kritisch:
> Blinken (Rot/Gelb)
> Kommunikation wurde deaktiviert. Die Fehlermeldung erlischt erst, wenn die Temperatur wieder unter den kritischen Wert absinkt.
> Der digitalSTROM-Meter sollte zum Abkühlen aus- und später wieder eingeschaltet werden. Die angeschlossene Last sollte überprüft werden. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, sollte die Montage des digitalSTROM-Meters überprüft werden (Siehe dazu Kapitel 3.3, Schritt 2).

> | Hardwarefehler: langsames Blinken (Rot/Schwarz – LED dunkel) Hardware- oder CPU-Fehler detektiert. Der digitalSTROM-Meter muss aus- und wieder eingeschaltet werden. Tritt der Fehler nach dem Neustart erneut auf, so muss dieser digitalSTROM-Meter ersetzt werden.

> Software Updates

> | Während des System-Updates auf dem digitalSTROM-Meter blinkt die LED-Statusanzeige in den Farben Rot/Blau. Das Gerät darf während dieses Vorganges nicht ausgeschaltet werden.