> 3.4 | Installationen in den Räumen

> Installieren Sie die digitalSTROM-Komponenten gemäss den Montageanleitungen für Elektroinstallateure in den Räumen.
> digitalSTROM-Klemmen Schalten/Dimmen 150 W

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Klemmen gemäss der Montageanleitung (z. B. digitalSTROM-Klemmen GE-KM200 für Deckenleuchten).

> Es steht ein lokaler Tastereingang (1) an der Klemme zur Verfügung, sodass direkt eine optionale Bedienstelle im Raum zur Lichtsteuerung verwendet werden kann. Dieser Eingang ist standardmässig als Gerätetaster konfiguriert und setzt bei lokaler Bedienung die Lokalpriorität.
> Litzendraht darf nur verwendet werden, wenn Aderendhülsen eingesetzt werden.
> digitalSTROM-Relaisklemmen

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Relaisklemmen gemäss der Montageanleitung (z. B. digitalSTROM-Relaisklemme GR-KL200 für Rollladen).

> Ansteuerung eines handelsüblichen Rohrmotors für Rollläden per digitalSTROM-Relaisklemme.
> digitalSTROM-Tasterklemmen Bedienen 1-fach

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Tasterklemmen für Bedienen 1-fach gemäss der Montageanleitung (z. B. digitalSTROM-Tasterklemme GE-TKM210 Licht (gelb) mit einem Tastereingang).

> Die digitalSTROM-Tasterklemme wird, sofern ein Neutralleiter und ausreichend Platz vorhanden sind, in der Schalterdose verbaut. Alternativ kann der Einbau auch in einer Abzweigdose erfolgen, sofern der Tasterdraht vorhanden ist.
> Der Tastereingang ist standardmässig als Raumtaster konfiguriert und steuert die Stimmungen im ganzen Raum.
> Der Leistungsausgang (schwarze Litze) kann optional zur Ansteuerung einer Lampe im Raum verwendet werden. Die Lampe verhält sich dann gleich, wie wenn eine zusätzliche digitalSTROM-Klemme (z. B. GE-KM200) eingesetzt würde.
> Wird der Leistungsausgang nicht benötigt, muss die Litze isoliert werden.
> digitalSTROM-Tasterklemmen Bedienen 2-Fach

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Tasterklemmen für Bedienen 2-fach gemäss der Montageanleitung (z. B. digitalSTROM-Tasterklemme GR-TKM210 Schatten (grau) mit zwei Tastereingängen).

> An den unabhängigen Eingängen der Tasterklemme werden zwei Taster (Serienwippe 230 V) angeschlossen. Dabei muss der korrekte Anschluss der Auf-/Zu-Taster beachtet werden.
> digitalSTROM-Tasterklemmen Bedienen 4-Fach (Joker/Universell)

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Tasterklemmen für Bedienen 4-fach gemäss der Montageanleitung (nur für digitalSTROM-Tasterklemme SW-TKM200 Joker (schwarz), mit vier Tastereingängen).

> An den unabhängigen Tastereingängen einer digialSTROM-Tasterklemme Joker können bis zu vier Taster angeschlossen und unabhängig von einander betrieben werden. Jeder Eingang wird vom digitalSTROM-System als eine eigentständige digitalSTROM-Tasterklemme verwaltet. Der Anwendungsbereich kann somit für jeden angeschlossenen digitalSTROM-Taster separat konfiguriert werden. So können an derselben Klemme z. B. je zwei Taster für Licht, und zwei Taster für Schatten betrieben werden.
> digitalSTROM-Schnurdimmer

>  | Installieren Sie die digitalSTROM-Schnurdimmer gemäss der Montageanleitung (wie z. B. digitalSTROM-Schnurdimmer GE-SDM200 für Stehleuchten).

> digitalSTROM-fähige Produkte
> Die digitalSTROM-Produktepalette wird stetig erweitert. Installieren Sie weitere Produkte gemäss der zugehörigen Montageanleitung.