> 5.4.2 | Mögliche Funktionen der digitalSTROM-Tasterklemme

> Die digitalSTROM-Tasterklemme kann mit drei unterschiedlichen Tasterfunktionen betrieben werden.

> Tasterfunktion | Verwendung
> Gerätetaster | Mit dem Gerätetaster kann ein Verbraucher geschaltet/gedimmt werden, welcher direkt am Leistungsausgang der digitalSTROM-Tasterklemme angeschlossen ist. Am Gerätetaster können mit 2x, 3x, 4x Klick aber auch Stimmungen für den Raum aufgerufen werden.
> Bereichstaster | Mit dem Bereichstaster lassen sich ausgewählte digitalSTROM-Geräte (Bereich) mit einem 1x Klick direkt schalten/dimmen. Die restlichen Geräte im Raum bleiben dabei unverändert. Am Bereichstaster können mit 2x, 3x, 4x Klick auch Stimmungen für den Raum aufgerufen werden.
> Raumtaster | Der Raumtaster dient grundsätzlich zum Aufrufen der Stimmungen für alle digitalSTROM-Geräte, welche dem Raum hinzugefügt wurden.

> Die Konfiguration der Tasterfunktion erfolgt im Hauptbereich Hardware. Siehe dazu Kapitel 5.3.2.
> Die Konfiguration der Tasterfunktion kann auch mittels Tippbefehl am Lokaltaster vorgenommen werden. Siehe dazu Kapitel 5.3.3.
> Im nachfolgenden Kapitel 5.4.3 wird die Verwendung der digitalSTROM-Tasterklemme mit unterschiedlichen Tasterfunktionen in Anwendungsbeispielen erläutert.
> Bereiche innerhalb eines Raumes
> Der Bereichstaster ermöglicht es mit 1x Klick alle digitalSTROM-Geräte innerhalb eines Bereiches (z. B. die beiden Deckenleuchten im Bereich B1, Esstisch) direkt einzuschalten. Die anderen digitaSTROM-Geräte bleiben dabei unverändert.
> Ein digitalSTROM-Gerät gehört dann zu einem Bereich, wenn es beim Speichern der jeweiligen Stimmung (z. B. Bereich 1 Ein) eingeschaltet ist. Siehe dazu Kapitel 5.5.2.