## Genel bilgilendirme

digitalSTROM Climate Control uygulaması ile ısıtmanızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sadece birkaç tıklama ile, bireysel odalarda senaryoları yapılandırabilir, farklı çalışma modları için istenen sıcaklıkları ayarlayabilir, gece ayarlaması ve oda kullanımı için zaman profillerinizi planlayabilirsiniz. digitalSTROM daha sonra ihtiyacınız olan sıcaklığı otomatik olarak düzenler.

Her zamanki ısıtma sistemlerine ek olarak, sıcak ve soğuk sudan (pasif soğutma) yapılan geçiş çalışmalarının yanı sıra klima üniteleriyle soğutma işleminin desteklenmesi de desteklenmektedir.

İlk adım olarak, mavi digitalSTROM klima klemensleri ve sıcaklık sensörleri (örn. digitalSTROM iç mekan iklimlendirme sensörü iSens200) kurulur. Alternatif olarak, seçilen rf tabanlı EnOcean cihazları da kullanılabilir.

Mevcut sıcaklıkların okunması, ayar noktası sıcaklıklarının ve diğer birçok kullanışlı fonksiyonun değiştirilmesi, iklim Kontrolü uygulamasıyla akıllı telefonunuzda rahatça tanımlanabilir, ayarlanabilir ve kontrol edilebilir.

## Ön Koşullar:

1. Sıcaklık sensörleri, ilgili odalara monte edilir ve atanır.
2. Isıtma aktüatörleri (kontrol vanaları), ilgili odalara monte edilir ve atanır. Ek olarak, bağlı klemensin tipi (örn. Radyatör, duvar veya yerden ısıtma) Cihaz Özellikleri iletişim kutusunda tanımlanmıştır.
3. Isıtma işlemini tamamen kullanabilmeniz için digitalSTROM Server'ı my.digitalSTROM hesabınıza bağlayın. Bu bağlantıyı my.digitalSTROM Sunucu Uygulamasında oluşturursunuz.
4. Hidrolik dengeleme, ısıtma sistemi içerisinde yapılmalıdır, böylece radyatörlerdeki sıcak su akışı optimum şekilde ayarlanır. Bu genellikle devreye alma sırasında ısıtma mühendisi tarafından yapılır.

## operasyon

digitalSTROM Climate Control uygulaması, yerleşik oda sıcaklığı sensörlerini ve aktüatörlerini (ısıtma kontrol valfleri, soğutma üniteleri) akıllıca birbirine bağlayan ve bunları oda kontrolü aracılığıyla kontrol eden bir altyapı sunar. Sıcaklıklar çeşitli çalışma senaryoları için istenen şekilde ayarlanır ve ihtiyaca göre seçilir.

Normal çalışmada, Comfort ve Eco iki mod arasında kolayca seçim yapabilirsiniz.

Enerjiden tasarruf etmek için şunları yapabilirsiniz:

- Gece modunda tüm apartman dairesinde gece modu ofsetinde geçiş fonksiyonu
- Odaları dışarıdayken soğutma moduna geçirin
- Isıtmadan önce akıllı telefon uygulamasını kullanarak ısıtıcıyı normal işletime alın (ısıtma başlangıcı planlayın)
- Kullanılmayan odaları soğutma moduna geçirin (oda indirme fonksiyonu ile manuel veya otomatik olarak zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla)
- Isıtıcınızı tatile gönderin. Tatilinizi sunucu uygulaması Varlık simülasyonunda oldukça rahat bir şekilde planlayabilirsiniz.

konfor, eko, soğuk, gece ve tatil beş çalışma modu için ilgili istenen sıcaklık, akıllı tarayıcınızdaki digitalSTROM konfigüratörü veya Climate Control uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.

Maksimum enerji tasarrufu için, digitalSTROM ısıtıcı, sistemin ısıtma veya soğutma modunda olup olmamasına bağlı olarak daima en düşük veya en yüksek sıcaklığı seçer. Örnek ısıtma modu: Oda ayarlı (soğutma modu) bir odaya manuel olarak 19 ° ayarlanmışsa, soğutma modu gece gerilimi 20 ° 'de aktif kalacaktır.

Kontrolör, anahtarlama işlemiyle ısıtma sistemlerini (örneğin ısı pompaları) desteklemektedir. Yaz aylarında soğutma için, soğuk su akışları (pasif soğutma) ve kışın ısıtma için ılık su ısıtma sisteminden geçer. Isıtma sisteminden gelen bir sinyal sayesinde, ısıtma kontrolü otomatik olarak "soğutma" çalışma moduna geçer ve böylece ısıtma vanalarını açar. İstenirse, soğutma bir odadaki veya minimum oda sıcaklığından da otomatik olarak kapatılabilir.

Ek olarak, aktif soğutma üniteleri ile soğutma modu da desteklenir. Konfor, Eko, kullanılmayan, Gece ve Tatil çalışma modları mevcuttur, bu sayede oda başına istenilen sıcaklık tanımlanabilir.

## Sekme, genel bakış

Genel bakışta, ısıtmanın mevcut durumunu bir bakışta görebilirsiniz.

Apartman altında, ısıtma kontrolünün durumu (ısıtma, soğutma, kapalı) görüntülenir ve normal çalışma modunu (Konfor veya Eko) seçersiniz. Bu, gece veya oda indirme etkin olmadığı veya tatilde olmadığınız sürece ısıtma modunda aktiftir.

Odalar odanızın mevcut sıcaklığını, hedef sıcaklığını ve mevcut modunu gösterir. Sütun boşluk azaltma sayısı Bu seçenek açıksa Soğuk odaları gösterir.

Hatalar ve yapılandırma hataları bildirimlerinin Mesajlar ve Etkinlikler altında göründüğünü unutmayın.

## Sekme 'Genel Ayarlar'

Genel Ayarlar altında aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:

- Sıcaklık kontrolü açık veya kapalı: kontrol açık ise, odalar aktif mod için gerekli olan sıcaklığa ayarlanır. Isıtma ve soğutma arasındaki geçiş, 'Isıtma / soğutmada aşırı ısınma yöntemi' altında açıklandığı gibi otomatik olarak gerçekleştirilir. Soğutma üniteleri de monte edilmişse, sadece ısıtma ve sadece soğutma arasında seçim yapabilirsiniz. Bu ayar, tüm otomatik anahtarlama mekanizmalarını geçersiz kılar, bu nedenle yalnızca istisnai durumlarda kullanılırlar. Testler için seçilmelidir. Sıcaklık kontrolü kapalıysa, tüm ısıtma aktüatörleri devre dışı bırakılır ve ısıtma vanaları kapalıdır. Böylece enerji tasarrufu sağlarsınız. Oda sıcaklığı, ısıtma kapatıldığında bile kaydedilir ve akıllı telefondaki Climate Control uygulamasıyla okunabilir. Lütfen aşağıdaki notları da not edin.
- Pasif Soğutma ayarı, kurulumun sıcak su ile soğuk su geçişini destekleyip desteklemediğini tanımlar. Pasif soğutma seçildiğinde Pasif Soğutma sekmesi de görünecektir.
- Isıtma / soğutma geçişi için yöntem: Kurulum, değiştirme modunu sıcaktan soğuk suya kadar destekliyorsa, ısıtma veya soğutma işlemi için değiştirme sinyali, digitalSTROM ağ geçidi üzerinden bir bina yönetim sistemi tarafından alınabilir veya sensör fonksiyonu Isıtma / Soğutma geçişi ile bir sensör klemensi üzerinden yapılandırılabilir. , Bu, geçişin doğrudan ısıtma sistemi tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Yükleme soğutma üniteleriyle yapılırsa, ancak pasif soğutmayı desteklemiyorsa, aynı zamanda ısıtma limitine (dış sıcaklığın sıcaklık limiti) dayanarak da değiştirilebilir. Bu anahtarlama seçenekleri 'Yapılandır' düğmesi kullanılarak ayarlanabilir.
- Oda kontrol ünitelerinin sıcaklık ayarlarını koruyun: Burada, akıllı telefon uygulaması veya oda kontrol ünitesi aracılığıyla bir odanın hedef sıcaklığındaki değişikliklerin kalıcı olarak mı yoksa sadece bir sonraki moda geçene kadar mı saklanacağına karar verirsiniz.

Oda ayarlarında, odanız için ısıtma işletim modu tanımlanır ve ilgili oda sensörleri ve klemensleri / aktüatörleri görüntülenir.

Aşağıdaki çalışma modlarından birini seçebilirsiniz (istenen odaya çift tıklayın):

1. Kapalı - kontrol etkin değil: Oda ayarlanmamıştır, yani herhangi bir ısıtma vanası kapalı kalır. Odada bir sıcaklık sensörünüz varsa, mevcut oda sıcaklığı İklim Kontrolü uygulamasında görüntülenmeye devam edecektir. Lütfen aşağıdaki notları da not edin!
2. Radyatör: Oda hem sıcaklık sensörüne hem de ısıtma aktüatörlü en az bir radyatöre sahiptir.
3. Yerden ısıtma: Oda, bir sıcaklık sensörünün yanı sıra en az bir ısıtma aktüatörlü bir zemin veya duvar ısıtmasına sahiptir.
4. Kontrol değeri bir referans odasını takip eder: Oda bir ısıtma aktüatörüne sahiptir, ancak bir sıcaklık sensörü değildir. Bu çalışma modunda, aktüatör için manipüle edilen değişken, bitişik bir oda (referans odası) değerini takip eder ve böylece aynı ölçüde düzenlenir. Bu amaçla bir referans alanı seçilmelidir. İsteğe bağlı olarak, bir ofset tanımlanabilir.Örnek: Oda sadece sıcak su akış hızının yarısı ile sağlanacaksa,% -50'lik bir ofset ayarlayın. Ofsetin aralığı -100% (oda içinde ısıtma kapalı) ile + 300% arasındadır, bu referans odasının kontrol değerinin dört katına karşılık gelir.
5. Vordefinierte Stellwerte verwenden: Steht kein Temperatursensor oder Referenzraum zur Verfügung, kann für jeden Temperatur-Modus ein fester Stellwert für die Heizventile eingestellt werden. Damit können die Heizventile z.B. bei Anwesenheit ganz geöffnet werden, bei Nacht oder Abwesenheit aber geschlossen werden..
6. Automatisch: Bei dieser Option wird das angeschlossene Endgerät automatisch erkannt und die Betriebsart entsprechend eingestellt. Beachten Sie bitte, dass Sie dafür das angeschlossene Endgerät im Reiter Hardware unter Geräteeigenschaften bearbeiten definieren müssen. Diese Betriebsart ist die Standardeinstellung für Ihre Heizungsregelung.

Für die Betriebsarten 2 bis 4 und 6 können Sie zusätzlich den Stellwert für den Notbetriebdefinieren. Beispiel: Fällt im Raum der Temperatursensor und damit die Regelung aus, wird Ihre Heizung in den Notbetrieb versetzt und der von Ihnen gewählte Stellwert am Heizventil eingestellt. Damit wird der Raum auch weiterhin geheizt, jedoch nicht mehr auf die Temperatur geregelt.

## Reiter ‚Heizung’

Neben spezifischen Einstellungen zur Heizung können Sie hier für all Ihre Räume die Standardtemperaturen in Grad Celsius für die fünf Temperatur-Modi Komfort, Eco, Kühl, Nacht und Urlaub definieren. Ist der gewählte Raum in der Betriebsart Vordefinierte Stellwert verwenden, dann wählen Sie anstelle der Temperatur den gewünschten Stellwert für die Ventilöffnung (0% bis 100 %).

Bei Bedarf können Sie die Raumabsenkung (Modus Kühl) manuell für einzelne Räume ein- oder ausschalten.

Diese Einstellungen können Sie auch bequem in der Climate Control App auf Ihrem Smartphone unter Standardtemperaturen vornehmen.

Die Einstellungen zur Heizungbeinhalten folgende Parameter:

- Unter Verhalten bei Abwesenheit wählen Sie, ob die Räume beim Betätigen von Gehen automatisch in den Modus Kühl versetzt werden sollen. Diese Option ist energiesparend, wenn die Räume über Radiatorheizungen verfügen oder das Gebäude schlecht isoliert ist. Bei gut isolierten Gebäuden mit Bodenheizung wird diese Option eher nicht empfohlen. Den Zeitpunkt des Heizungsstarts können Sie über die Climate Control App auf dem Smartphone einfach und bequem einstellen.
- Während Ihres Urlaubs wird die Temperatur in Ihrem Apartment abgesenkt. Möchten Sie nach Ihrem Urlaub trotzdem in eine angenehm warme Wohnung zurückkehren, können Sie über die Vorheizzeit zum Urlaubsende entscheiden, wie lange vor Ihrer Rückkehr die Heizung in den Normalbetrieb schalten soll. Ihren Urlaub können Sie in der App Anwesenheitssimulation im digitalSTROM-Konfigurator planen.

## Reiter ‚Kühlung’

Verfügt die Installation über Kühlgeräte, wird dieser Reiter automatisch eingeblendet. Hier definieren Sie die Zieltemperaturen für den Kühlbetrieb im Sommer. Sie haben die gleichen Einstellmöglichkeiten wie für den Heizbetrieb im Winter und gelten sinngemäss für den Kühlbetrieb im Sommer.

## Reiter ‚Passive Kühlung’

Wurde die Passive Kühlung im Reiter Allgemeine Einstellungen als verfügbar konfiguriert, wird dieser Reiter automatisch eingeblendet. Die Einstellungen für den Kühlbetrieb im Sommer werden hier angezeigt und konfiguriert.

Die Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb kann entweder von einem Gebäudemanagementsystem über das digitalSTROM-Gateway oder von einer Sensorklemme mit der Sensorfunktion Umschaltung Heizen/Kühlen erfolgen. Der Parameter ‚Heizen/Kühlen Umschaltung durch’ zeigt an, ob die letzte Umschaltung durch ein Gebäudemanagementsystem oder eine Sensorklemme ausgeführt wurde. Wurde eine Sensorklemme verwendet, wird unter Sensor Umschaltung Heizen/Kühlen die entsprechende Klemme aufgeführt. Zusätzliche kann die gesamte Heizung auch über eine Sensorklemme ausgeschaltet werden. Dabei wird die verwendete Klemme mit der Sensorfunktion Heizung ein-/ausgeschaltet im Parameter Sensor Heizung ein/aus angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass diese Angaben erst nach einer erstmaligen Umschaltung zur Verfügung stehen.

In den Raumeinstellungen kann für jeden Raum die minimale Temperatur eingestellt werden. Wird diese Temperatur unterschritten, schaltet die Kühlung in diesem Raum automatisch aus. In der Spalte Raum kühlen kann die Kühlung auch manuell ausgeschaltet werden.

## Reiter ‚Zeitprofile’

Hier können Sie Zeitprofile für die Nacht- und Raumabsenkung definieren, welche die Raumtemperatur automatisch senken und damit aktiv Energie einsparen.

Nachtabsenkung für Heizung / Kühlung konfigurieren: Mit dieser Option können Sie die Temperatur des gesamten Apartments absenken (Modus Nacht). Dabei können wir den Heiz- resp. Kühlbetrieb mit Klimageräten unterschiedliche Profile definiert werden.

- Die Nachtabsenkung können Sie unter Selektion für Jede Nacht oder für Nachts in der Woche und am Wochenende für das ganze Apartment definieren.
- Die Nachtabsenkung können Sie auch Individuell für jeden einzelnen Tag einstellen.
- Wenn Sie Ihre bereits definierten Zeitprofile für die Nachtabsenkung ändern wollen, können Sie ganz einfach die Nachtabsenkung zurücksetzen und die Zeiten neu konfigurieren.

Raumabsenkung konfigurieren: Mit dieser Option können Sie die Temperatur einzelner Räume absenken. Benötigen Sie beispielsweise einen Raum nur am Wochenende, kann der Raum Wochentags abgesenkt werden. Im Heizbetrieb wird der Raum dabei in den Modus Kühl, und im Kühlbetrieb mit Klimageräten in den Modus Unbenutzt gesetzt.

- Die Raumabsenkung können Sie unter Selektion für Täglich oder für Wochentags / Wochenende definieren.
- Die Raumabsenkung können Sie auch Individuell für jeden einzelnen Tag einstellen.
- Wenn Sie Ihre bereits definierten Zeitprofile für die Raumabsenkung ändern wollen, können Sie ganz einfach die Raumabsenkung zurücksetzen und die Zeiten neu konfigurieren.

Haben Sie sowohl Zeitprofile für die Nachtabsenkung und für die Raumabsenkung definiert, wird der Raum immer auf die niedrigere Temperatur abgesenkt.

Ihre Zeitprofile werden in der graphischen Darstellung mit breiten Balken visualisiert.

Diese Zeitprofile können Sie auch in der Climate Control App auf Ihrem Smartphone anpassen.

## Hinweise:

- Schalten Sie die Heizungsregelung aus, werden auch die Ausgänge der blauen digitalSTROM-Klemmen ausgeschaltet. Sind die angeschlossenen Heizventile vom Typ ‚Stromlos auf’ (NO), zirkuliert das Wasser im Heizsystem ununterbrochen. Stellen Sie sicher, dass die Heizung bzw. die Umwälzpumpe ausgeschaltet ist. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Heizungs-Spezialisten.
- Bei deaktivierter Heizungssteuerung wird in den digitalSTROM-Klemmen automatisch der Ventilschutz aktiviert. Damit die Ventile nicht verkalken, werden sie wöchentlich einmal geöffnet.
- Die Einstellungen zur Raumabsenkung oder Raum kühlen können Sie auch in anderen Server Apps (z.B. Scene-Responder oder Benutzerdefinierten Handlungen) konfigurieren. So kann z.B. beim Aufruf von Deep-off die Raumabsenkung eingeschaltet und beim Einschalten des Lichts wieder ausgeschaltet werden.
- Für den einwandfreien Betrieb der Heizung müssen die Aktoren (BL-KM200) der Heizungsgruppe Temperaturregelung zugewiesen werden und der Ausgang auf Pulsweitenmodulation (PWM) eingestellt sein. Dies wird im Reiter Hardware unter Geräteeigenschaften bearbeiten eingestellt.
- Unterstützt die Installation den Umschaltbetrieb von Warm- auf Kaltwasser, wird der Ausgang der Aktoren (BL-KM200) im Kühlbetrieb automatisch auf geschaltet umgestellt. Diese Einstellung wird für die Ansteuerung ohne Temperaturregelung benötigt. Schaltet das System später wieder auf den Heizbetrieb um, werden die Aktoren automatisch auf PWM zurückgestellt.